安 检 查 手 册

60 高压绝缘靴、绝缘手套、验电棒等，是否定期绝缘测试检查，并粘贴测试合格报告？

法律法 规/标 准规范 2019第8.4.1

《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T 50484-2019第8.4.1

8.4.1条-电气作业专用的安全防护用品不得移作他用。每半年对绝缘手套、绝缘靴、验电器应进行一次耐压试验；每年对操作棒应进行一次耐压试验；绝缘手套使用前应进行充气试验，不得使用漏气、裂纹、潮湿的绝缘手套；不得赤脚穿用绝缘靴。

无

查现场

61 倒闸操作是否符合规范要求？

法律法 规/标 准规范 GB26860-20167.3.6.1

《电业安全工作规程：发电厂和变电站电气部分》GB26860-20167.3.6.1倒闸操作，是否严格遵守“电业安全规程”，严禁带负荷拉合刀闸。

无

查现场

62 高压配电室门窗、电缆沟，是否有防小动物进入措施，并确保完好

法律法 规/标 准规范 DL/T5352-2018第

《高压配电装置设计规范》DL/T5352-2018

6.1.6条-配电装置室可开固定窗采光，但应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。

无

查现场

63 在用高压配电柜门警告标牌

法律法 规/标 准规范 GB2894-2008(4.2.3)

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008(4.2.3)

4.2.3-在总电源处外应 止入内“禁止标志牌； 贴“当心触电”警告标志；

无

查现场

64 高压配电间配备相应的消防灭火器材

法律法 规/标 准规范 2019第4.2.9

《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T 50484-2019第4.2.9

4.2.9条-配电 置消防器材，门应向外开 锁。

无

查现场

65 电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。

法律法 规/标 准规范 三(2013)88号)第十六

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第16号

《化工过程安全管理的指导意见（2013）88号》第16号

企业应编制电气设备设施操作、检修等管理制度并实施

无

查现场

66 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。

法律法 规/标 准规范 2022

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

略

无

查现场

202