# 安 检 查 手 册

| 13 | 实验室现场是否存在无组织排放情形？ | 法律法规/标准规范 | 《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20711-2019 | 5.3.4 局部排风必须按管道排出，严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 是否存在应单独设置排风系统的情形？例如：爆炸性粉尘 | 法律法规/标准规范 | 《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20711-2019 | 5.3.5 有下列情况之一时，应单独设置排风系统：1.散发高氯酸的房间和设备；2.不同的物质混合后能形成毒害更大的混合物、化合物，且混合形成的毒性物质在最大物质放散状态下排气浓度高于现行国家标准；3.不同的物质混合后能形成爆炸或可燃混合物、化合物，且混合形成的爆炸或可燃物在最大物质放散状态下超过爆炸下限浓度50%；4.混合后易使蒸汽凝结并累积粉尘时；5.散发极度危害和高度危害物质的房间和设备 | 无 | 查现场 |
| 15 | 通风管道材质是否为不燃/难燃材质，是否防腐蚀？ | 法律法规/标准规范 | 《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20711-2019 | 5.6.1 风管材料除应满足风管使用条件等要求，尚应符合下列规定：1.通风系统的风管，应采用不燃材料制作。对接触腐蚀性气体的风管及柔性接头，可采用难燃材料制作；2.风管材料的防腐蚀性能应能抵御所接触腐蚀性介质的危害；3.需防静电的风管应采用金属材料制作。 | 材质不符 | 查现场 |
| 16 | 实验室化学品柜上是否设有信息牌说明存放的类别、名称和数量？ | 法律法规/标准规范 | 《化学化工实验室安全管理规范》T/CCSAS005-2019 | 7.4.10 实验室化学品柜上应有信息牌说明存放的类别、名称和数量。 | 未设置信息牌 | 查现场 |
| 17 | 气瓶间是否设置在主建筑内？气瓶间是否设置在主入口侧？钢瓶是否都布置在气瓶间？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工中心化验室设计规范》SH/T3103-2019 | 5.2.1.10、5.2.1.11(略) | 可燃气体钢瓶与助 | 查现场 |

413