# 安 检 查 手 册

| 94 | 各防烟排烟系统的检测内容是否符合要求？ | 法律/法规/标准规范 | GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范 | 泡沫产生器、泡沫消火栓(箱)泡沫喷头和系统功能。  
f) 气体灭火系统的检测内容应包括灭火剂和驱动气体的储存装置、喷嘴、气体灭火控制器和系统功能。  
g) 干粉灭火系统的检测内容应包括干粉储罐、管道及阀门、喷嘴、驱动气体储罐和系统功能。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 95 | 消防用电设备的供电回路是否为独立回路？ | 法律/法规/标准规范 | GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范 | 4.7 防烟排烟系统4.7.1 机械加压送风系统的检测内容应包括送风机、送风阀(口)、控制柜和系统功能。  
4.7.2 排烟系统的检测内容应包括排烟风机、补风机、排烟阀(口)、排烟防火阀、自动排烟窗、烟垂壁、控制柜和系统功能。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 96 | 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间是否小于0.25s？ | 法律/法规/标准规范 | GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范 | 5.2.1 消防配电  
5.2.1.1 消防用电设备的供电回路应为独立回路。  
5.2.1.2 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标志。  
识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活、可靠。  
5.2.1.3 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟机房的消防用电设备及消防电梯的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处具有主、备电源自动切换装置。切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求，主备电的切换时间应符合相关国家标准要求。 | 无 | 查文件、查现场 |
|  |  |  |  | 5.5.1.3 火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定：  
a) 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s；  
b) 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s；  
c) 具有两种及以上疏散指示方案的场所，标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。 | 无 | 查文件、查现场 |