安 检 查 手 册

60

1. 压力表，是否定期校验，并粘贴校验标签？

2. 压力表铅封，是否完好？

3. A、B类压力表，是否用红线标注最高、最低工作警戒线？

60

1. 调压阀执行机构气室应保证密封，在压力设定范围上限气压值下，各连接处应无渗漏现象。

2. 调压阀的阀门、取压管、执行机构、指挥器应加涂层，不锈钢和铜质的调压器件可不加涂层，阀体上箭头及文字均应清晰易辨。表面涂层应光洁、完好、不应有剥落、碰伤等缺陷。连接管弯曲应均匀，严禁折叠或扭曲，紧固件不应松动；

3. 自力式调节阀各静密封点无泄漏；

4. 压力/流量/温度自力调节阀测量控制误差符合规范要求不低于10%和8%（流量）

60

法律法规/标准规范

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

《自力制阀》（J/T 179-2018）

《自力式温度控制阀》（JBT 11048-2010）

《自力式压力控制阀》（JBT 11049-2010）

《自力式流量控制阀》（JBT 11048-2010）

《自力式压力控制阀》（JBT 11049-2010）

设有三通旋塞或针型阀；腐蚀性或高粘度介质设有隔离介质的缓冲器；蒸汽介质设有存水弯管。

9. 2.1.2压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。

1. 调压阀执行机构气室应保证密封，在压力设定范围上限气压值下，各连接处应无渗漏现象。

2. 调压阀的阀门、取压管、机构、指挥器应加涂层，铜质的调压器件可不加，体上箭头及文字均应。表面涂层应光洁、完好、有剥落、碰伤等缺陷。连接管弯曲应均匀，严禁折叠，紧固件不应松动；

3. 节阀各静密封点无泄漏；

4. 力/流量/温度自力调节阀制误差符合规范要求不低于0%和8%（流量）

无

无

无

查现场

查现场

查现场

243