# 安 检 查 手 册

## 1. 总图布置专业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条文 | 常见问题示例 | 检查方式/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位资质是否符合规范要求？涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质是否为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质？ | 国家检查重点 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） | （三）加强危险化学品生产储存装置设计管理 | 资质不符合要求 | 查安全设施设计专篇、设计单位资质 |
| 2 | 是否在具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内设置办公室、休息室、外操室、巡检室（包括固定操作岗位、人员办公、休息桌椅）？装置区内是否设置临时休息区/人员聚集区？ | 国家检查重点 | 《危险化学品生产建设项目危险防护指南（应应急〔2022〕2号）》、《石油化工企业设计防火标准》GB50160（2018年版） | 7.3.9新建涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，照《石油化工控制室抗爆设计规范50779》进行抗爆设计、设计和加。 | 车间（装置）内设置巡检室 | 查现场 |

18