安 检 查 手 册

40 抽查压力储罐设压力就地指示仪表和压力远传仪表是否共用一个开口

法律 法规/标准 规范

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)

6.3.1 压力储罐应设压力就地指示仪表和压力远传仪表。压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口。

重点检查：是否共用一个开口

查设计图、现场

41 抽查压力储罐液位测量仪表是否采用玻璃板液位计。

法律 法规/标准 规范

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T30072014)《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH3136-2003)第5.3.1条

6.3.2 压力储罐液位测量应设一套远传仪表和一套就地指示仪表，就地指示仪表不应选用玻璃板液位计。

重点检查：是否玻璃板液位计

查设计图、现场

42 抽查储罐液位测量的高低液位报警设置是否合适

法律 法规/标准 规范

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)

6.3.3 液位测量远传仪表应设高、低液位报警。高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位；低液位报警的设定高度，足从报警开始10min~15min内泵不会蚀的要求。

重点检查：低液位报警值的设置

查设计图、现场

43 内浮顶罐低液位报警或联锁装置不得低于浮盘支撑的高度

国家检查重点

《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三(2015)113号)

化工(危险化学品)企业指导目录

无

查设计图、现场

44 罐区储罐高、低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。

法律 法规/标准 规范

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)

第5.4.5条

无

查设计图、现场

45 全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温温度

法律 法规

《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)

第6.3.11条(略)

无

查设计图、现场

48