安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 消防站宜设置在生产管理区，且应远离装置（区）、储罐（区）；消防站至甲、乙、丙类火灾危险场所最近点行车路程不宜大于2.5km。且接到火警后消防车到达火场的时间是否超过5min？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准 | 11消防站宜设置在生产管理区，且应远离装置（区）、储罐（区）；消防站至甲、乙、丙类火灾危险场所最近点行车路程不宜大于2.5km。且接到火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。至丁、戊类火灾危险的局部场所最远点行车路程不宜大于4.0km。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 101 | 生产区的消防车道两个路口的长度大于300m时，应在该消防车道的中段是否设置回车场？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准 | 4.3.7生产区的消防车道两个路口间的长度大于300m时，应在该消防车道的中段设置回车场，回车场不宜小于20.0mX20.0m（含路面） | 无 | 查文件、查现场 |
| 102 | 水煤浆制备厂房的耐火等级是否低于二级？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准 | 煤粉制备、煤气化、煤气化工、煤浆制备和煤化工的耐火等级不应低于二级。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 103 | 消防泵房的外墙与可燃液体、可燃气体或液化管道法兰的水平距离小于15m时，该外墙应采用无门窗洞口且耐火极限是否低3.00h的不燃烧实体墙？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准 | 5.3.6当消防泵房的水平距离小于3.00h的不燃烧实体墙，该外墙应采用无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的不燃烧实体墙。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 104 | 消防给水增压泵房是否独立布置？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准 | 5.3.7增压泵房宜独立布置。当设置在所服务的煤气制备等高层厂房内时，应布置在首层。且应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧实体墙和耐火极限不低于2.00h的楼板。 | 无 | 查文件、查现场 |

303