# 安 检 查 手 册

| 47 | 双重电源供电、自动化控制系统是否设置不间断电源设置？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 第十四条化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 无 | 查现场 |
|----|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|
| 48 | 电气柜继电保护、自动控制装置定期检验测试正常，电气设备设施启动前绝缘测试正常 | 法律法规/标准规范 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL T995-2021 《工业机械电气设备绝缘电阻试验规范》GB/T 24343-2009 | 略 | 无 | 查现场 |
| 49 | 装置内露天布置的塔、容器防雷接地？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地 | 无 | 查现场 |
| 50 | 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 9.2.3 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： 1. 甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐； 2. 丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地； 3. 浮顶罐（含内浮顶罐）可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接； 4. 压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。 | 无 | 查现场 |

199