安 检 查 手 册

12℃,温度变化输出力符合设计要求,超温保护可靠。

压力容器用液位计是否符合要求,如:用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计,是否有防止泄漏的保护装置

法律法规/标准规范

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)

9.2.2.1液位计通用要求
1.储存0℃以下介质的压力容器选用防霜液位计;
2.寒冷地区室外使用的液位计,选用夹套型或者保温型结构的液位计;
3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计,有防止泄漏的保护装置。

重点检查:用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计,有防止泄漏的保护装置

9.2.2.2液位计安装
液位计应当安装在便于观察的位置,否则应当增加其他辅助设施。大型压力容器还应当有集中控制的设施和警报装置。液位计上最高和最低安全液位,应当作出明显的标志。

化工生产装置SIS、DCS、PLC等自动化系统是否设置不间断电源(UPS)?后备电池的供电时间不小于30min?

重大事故隐患

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。

无

查现场

245