安 检 查 手 册

| 储罐是否设置事故泄压设备？ | 国家检查重点 | 《精细化工企业工防火标准》（GB 51283-2020） | 5.1.1 使用或生产甲、乙类物质的工艺系统设计，应符合下列规定：2 对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施 | 无 | 查设计图、现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统是否采取氮气保护措施？（结合风险分析情况） | 国家检查重点 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） | （四）加强化学品罐区设备设施管理。对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保封系统完好在用 | 氮气手阀关闭 | 查设计图、现场 |
| 有氮气保护设施的储罐，氮封系统是否完好在用，并有事故泄压设备？ | 国家检查重点 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） | （二）强化化学品罐区生产常操作时严禁内浮顶罐成空间，特殊情况时，在恢复进料时，限定流速，以防液位高低位施。上游的分析，防止高温物料或轻组分进入储 | 正料之间形成液位操作促进料流速小于电引发事故。出现必须采取处理措施。上游动时，要加强进罐区物料分析，防止高温物料或轻组分进入储 | 浮顶罐落底后空气进入气相空间，可能与硫化亚铁反应引起燃烧，检查油品硫含量的检测；在清罐或首次进料开车，超低液位操作时，是否有严格的操作规定 | 查设计图、现场 |
| 查看正常运行的浮顶罐浮盘是否存在落底情况。 | 国家检查重点 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号） | 工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录 |  | 查设计图、现场 |

47