安 检 查 手 册

| 28 | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度是否合适 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) | 或半露天的场所时，有毒气体监测报警器宜设置在该场所主风向的下风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于2m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1m。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 可燃及有毒气体检测探头安装方向是否合适 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) | 7.3.2当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5m以上；被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m。 | 无 | 查现场 |
| 30 | 检查可燃气体和有毒气体区域报警器启动信号是否采用第二级报警设定值信号。区域报警器的数量是否可以在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) | 7.3.4可燃及有毒气体检测探头安装时，应保证传感器垂直固定。 | 无 | 查现场 |
| 31 | 一体化声光警报器启动信号是否为第一级报警设定值信号？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019) | 3.3.1可燃气体和检测报警系统应按照的装置或单元报警分区设置。装置的启动信号应采用设定值信号。区域报警量宜在该区域内任何地点人员都能感知到报警。 | 重点检查：区域报警器的数量能否使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。 | 查现场 |
| 32 | 一体化声光警报器启动信号是否为第一级报警设定值信号？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019) | 5.3.3有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器，可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器：一体 | 重点检查：一体化声光警报器启动信号是否 | 查现场 |

233