安 检 查 手 册

| 74 | 供电电压高于36V的现场仪表的外壳，仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，是否采取了保护接地？ | 法律法规/标准规范 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013) | 防爆设备内，需接地的关联设备应有可靠接地。9. 当采用屏蔽电缆电线时，屏蔽层不得接到安全栅的接地端子上。10. 本质安全电路内的接地线和屏蔽连接线应有绝缘层 | 查现场 |
| 75 | 仪表保护接地系统接到电气柜低压电气设备的保护接地网上，是否串联接地？ | 法律法规/标准规范 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013) | 10.2.1 供电电压高于36V的现场仪表的外壳，仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地。 | 重点检查：是否串接 | 查现场 |
| 76 | 仪表线缆的保护接地是否满足要求？ | 法律法规/标准规范 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013) | 10.2.10 仪表电缆电线的屏应控制室仪表盘柜侧接地，一路的屏蔽层应有可靠的应浮空或重复接。 | 重点检查：主电缆分屏蔽层不同的屏蔽层应分别连接，不应混接，并应绝缘 | 查现场 |
| 77 | 控制室、机柜室、过程控制计算机的机房是否防静电接地？ | 法律法规/标准规范 | 《仪表系统接地规范》(HG/T20-2014) | 10.2.11 铠装电 装两端应进行保护接地。10.2.12 线箱内，主电缆分屏蔽层 子将对应的一次电缆连接，不同的屏蔽层应分开，不应混接，并应绝缘。 | 无 | 查现场 |

249