安 检 查 手 册

242 未统计分析高频报警，或未优化报警管理指标

法律 法规/标准 规范

GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第10.3条

应统计分析报警数据，建立报警管理指标，查找高频报警原因并优化

查验操作规程、报警分析处置记录、系统历史数据等，证实满足本章要求

243 用于煤粉分离收集的袋式过滤器设置是否合理？

法律 法规/标准 规范

GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准

6.3.5用于煤粉分离收集的袋式过滤器，除应符合现行国家标准《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》GB/T17919的规定外尚应符合下列规定：
1煤粉收集斗的壁面与水平面的交角不应小于65°，相邻两壁间交线与水平面交角不应小于60°，相邻两壁交角的内侧应成圆弧形，圆弧半径不应小于200mm；
2过滤器的气体出口管线上应设置一氧化碳监测报警设施；
3过滤器上应设置氮气管道接口，并应采取自动紧急充氮保护措施；
过滤器箱体及煤粉 表面应采取伴热保温措施；
5过滤器的清粉气源应采用氮气、氮气的气源压力应保持稳定；煤粉收集斗应设置温度监测及料位监测设施

244 储煤库是否设置温度检测报警设施？

法律 法规/标准 规范

GB 51428-2021煤化工工程设计防火标准

7.1.3储煤库应采取下列措施：
1采用自然通风；
2设置喷水装置或降低煤尘设施；

104