安 检 查 手 册

28 液化烃球罐是否设置压力高报警?安装位置是否可以保证在最高液位时测量气柜压力? 法律法 规/标准 规范 SH3136-2003《液化烃 5仪表(略) 无 查设计 图、现 场

29 液化烃球罐是否设置高液位报警和高液位 法律法 联锁?间歇操作的液化烃球罐高液位联锁 规/标准 规范 SH3136-2003《液化烃 5仪表(略) 无 查设计 图、现 场

是否可切断进料? 法律法 规/标准 规范 《石油化工企业设计 4.2.11(略) 无 查设计 图、现 场

30 液化烃罐组防火堤内是否绿化? 法律法 规/标准 防火标准(2018年 4.2.11(略) 无 查设计 图、现 场

可燃液体罐区防火堤内是否绿化? 规范 版) (GB 50160)

31 防火堤是否有裂缝? 法律法 规/标准 规范 (GB 5035]- 3.1.2防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建 无 查设计 图、现 场

防火堤裂缝是否贯穿防火堤? 规范 2014) 造，且必须密实、闭合、不泄漏

3.1.4进出储罐组的各类管线、电缆应从防 火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。 查设计 图、现 场

32 防火堤穿管处是否使用套管?是否采用不燃 材料封堵严密? 法律法 规/标准 规范 (GB 50351- 当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管 无 查设计 图、现 场

规范 2014) 并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定 短管且两端采用软管密封连接的形式

33 防火堤内是否设置排水明沟?沟壁与防火堤 法律法 规/标准 规范 (GB 50351- 3.1.5防火堤、防护墙内场地宜设置排水明 无 查设计 图、现 场

踢脚线距离是否大于0.5m? 规范 2014) 沟

3.1.7每一储罐组的防火堤、防护墙应设置 查设计 图、现 场

34 每个储罐区防火堤是否设置不少于2处踏 法律法 规/标准 规范 (GB 50351- 不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置 无 查设计 图、现 场

步?是否位于不同方向?隔堤隔墙是否设置 规范 2014) 不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步 或坡道。

35 相邻两处踏步距离是否大于60m?高于1.2m 法律法 规/标准 规范 (GB 50351- 3.1.8防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间 查设计 图、现 场

的踏步是否设置护栏? 规范 2014) 的距离不宜大于60m,高度大于或等于1.2m 无 场

22