安 检 查 手 册

22

法律
法规/
标准
规范

《关于进一步加强危险化学品
建设项目安全设计管理的通
知》（安监总管三〔2013〕76
号）

二、切实落实建设项目安全管理职责
建设单位在建设项目设计合同中应主动要求
设计单位对设计进行危险与可操作性
（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人
员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。
涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的
建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP
分析。

HAZOP分析形成改进意见
23 是否在工程设计阶段关
闭？

法律
法规/
标准
规范

关于印发《危险化学品生产建
设项目安全风险防控指南（试
行）》的通知

7.3.7 危险与可操作性分析和安全完整性等级
（3）HAZOP分析应形成改进意见汇总表，并
明确每项改进意见的负责单位和负责人。与
设计相关的改进事项均应在工程设计阶段关
闭。

意见未落实 查资料

24

生产装置是否按要求设置
自动化控制系统？

国家
检查
重点

《化工过程安全管理导则》
AQ/T3034-2022

4.7.2.4 新建化工装置应设计装备自动化控制
系统

25

重大
事故
隐患

《化工和危险化学品生产经营
单位重大生产安全事故隐患判
定标准（试行）》

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实
现自动化控制

采用远程人工
控制

26

项目设计阶段是否进行了
SIL定级？是否根据SIL
验证结果进行仪表选型？

法律
法规/
标准
规范

《化工过程安全管理导则》
AQ/T3034-2022

4.7.2.5 企业应根据工艺过程危害辨识和风险
评估结果、安全仪表系统安全完整性等级
（SIL）评估结果，确定安全仪表系统的装备。

选型未根据定
级结果

27

涉及毒性气体、液化气
体、剧毒液体的一级、二
级重大危险源的危险化学

《化工和危险化学品生产经营
单位重大生产安全事故隐患判
定标准（试行）》

五、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的
一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未
配备独立的安全仪表系统

SIS未与基本
控制系统
(DCS、PLC
等)独立

查资料

474