# 安 检 查 手 册

| 4、安全联锁及辅台指示灯操作按钮测试正常；<br>5、UPS电源充放电、待机时间测试，市电失电供电时间 ≥30min。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否定期开展安全仪表系统点检，点检内容如下：卡件通道误差测试、冗余切换、接地测试、通讯测试、卫生清理、病毒查杀、组态软件和工程文件备份等，是否符合要求？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 是否定期开展安全仪表功能安全评估：<br>综合安全仪表管理、人员配备和技术、风险识别、SIF功能分析、SIF定级和设计、SI验证、安全仪表检验测试与维护、事故事件分析、变更、培训、设备实际运行情况等内容，量化评估安全仪表系统的功能安全现状。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 检查安全仪表备品配件齐全，储存得当，定期检查和提报，保障长周期设备配件及时维修与更新，满足MRT传感器和逻辑控制器 ≤8小时、MRT执行单元 ≤12小时的要求。 | 实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |

230