安 检 查 手 册

| 10 | 是否存在可判定为重大火灾隐患的情形？ | 国家检查重点 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017） | 6. 7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 消防设施是否定期巡查检查维护？ | 法律法规/标准规范 | 《消防设施通用规范》GB55036-2022 | 2.0.9 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。 | 消防设施未按要求检查 | 查现场 |
| 12 | 灭火器是否定期检查并有检查记录？ | 法律法规/标准规范 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） | 附录C 建筑灭火器检查内容、要求及记录 | 无 | 查现场 |
| 13 | 消防设施是否按要求设置标识？ | 法律法规/标准规范 | 《消防设施通用规范》GB55036-2022 | 2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作装置处应采取防止误操作或被防护措施。 | 无 | 查现场 |
| 14 | 灭火药剂、泡沫等灭火介质是否超期？ | 法律法规/标准规范 | 《消防设施通用规范》GB55036-2022 | 2. 过有效期的灭火介质、消防水的管道、组件和压力容器。 | 检验不符合继续使用 | 泡洗液未更换 | 查现场 |
| 15 | 厂区消防道路是否畅通？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160） | 4.3.4 企业消防道路应畅通，满足消防车辆通行 | 无 | 查现场 |
| 16 | 可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区是否按照要求 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160） | 第4.3.4 条可装卸区及化 | 组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 | 无 | 查现场 |

260