安 检 查 手 册

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 查、抽样检查和第三方检验机构检查。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 4.4在需要特殊螺栓、特殊紧固件或专用工具的地方，应备有并使用这些物品。 | 未使用特殊螺栓或专用工具 |
| 151 | 检查是否使用符合设备制造商要求的特殊螺栓、紧固件和专用工具。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 4.5危险场所中的电气设备受到使用环境条件的不利影响时，需要额外考虑检查间隔、类型和等级，以及可能出现不利条件的地点的特殊检查要求和维护要求。 | 未考虑环境条件对设备的影响 |
| 152 | 检查是否考虑环境条件（如温度、湿度、腐蚀性气体、振动等）对设备的影响，并采取相应的防护措施。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 4.6对除本安电路之外的装置，内部有带电部件并且安装在危险场所的电气设备，除特殊情况外，不应开盖。 | 未按规定进行设备隔离 |
| 153 | 检查设备隔离措施，确保在维护时设备已安全隔离，避免带电操作带来的风险。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 5.1.2应按照本文件、制造商文件和认证文件开展检查。 | 检查依据不充分或不符合要求 |
| 154 | 检查是否依据相关标准、制造商说明书和认证文件进行检查，确保检查内容全面、准确。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 5.1.3防爆设备上的铭牌或标志缺失或难以辨认时，应溯源至该设备的防爆合格证书。 | 设备标志缺失或难以辨认 |
| 155 | 检查无标志设备是否通过防爆合格证书进行验证，确保设备的防爆性能符合要求。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 5.1.4对于无法识别是否适用于危险场所的已有设备（旧设备），应依据相关国家标准或法规进行评定以验证设备的符合性，并确定设备适当的检查和维护要求，或采取置换措施。 | 已有设备不符合危险场所要求 |

220