安 检 查 手 册

92 高带电的物料是否增设了降低静电风险的措施？ 法律法规/标准规范 4.2.2.7对于高带电的物料，应通过在接近排放口前的适当位置装设缓和器，或在某些物料中添加适量的防静电添加剂，以降低其电阻率的方式降低静电风险。 无 查现场

93 生产现场使用静电导体制作的操作工具是否接地？ 法律法规/标准规范 4.2.2.8在生产现场使用静电导体制作的操作工具应接地。 无 查现场

94 现场设施使用静电非导体材料时，是否考虑静电或采取保护措施？ 法律法规/标准规范 4.2.3.5在遇到可滑移、分离的分层或套叠的结构时不应使用静电非导体材料。如工艺需要使用静电非导体材料时，应评价起电程度，必要时应采取相应措施。评价过程和所采取的措施应形成文件并纳入静电防护管理体系文件。 无 查现场

95 现场使用的非金属材质软管、膨胀节等电阻值是否符合要求？ 法律法规/标准规范 4.2.3.6在静电导电功能软阻值应于 103Ω/m且小于或等于1. 6Ω/m，阻值测试时应使 、 索的排控受力与工作状一致。 无 查现场

96 在爆炸性气体环境中是否使用金属链？ 法律法规/标准规范 4.2.3.7在爆炸性气体环境中不应使用金属链。 无 查现场

208