# 安 检 查 手 册

| 管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 | 准规范 | 碎材料制成的管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 | 安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度 | 相关规程查阅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立仪表自动化控制系统安全管理制度？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 建立仪表自动化控制系统安全管理制度。新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。要建立健全仪表自动化控制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。 | 安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度 |
| 仪表自动化控制系统安全管理制度是否包含日常维护保养、安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批等内容？ |  |  |  |  |
| 化工生产装置自动化控制系统仪表选型、安装、供电供气正常，设备运行正常 | 法律法规/标准规范 | 《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013）第3.0.1、4.3.1条 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013 | 略 | 无 | 现场检查 |
| 涉及易燃易爆有毒有害介质的装置（设施），是否设置可燃有毒气体检测报警器？ | 法律法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4. . . . 及易燃易爆有毒有害介质的装置设，应在现场安装相关气体探测器，重点部位应安装视频监控设备，并定期标定各类泄漏检测报警仪表，确保仪表显示准确、有效 | （设备校准、传感器是否清洁，没有被灰尘或污染物堵塞、显示和 | 查现场 |