安 检 查 手 册

36

| 防火堤容积是否经过计算？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160) | 6.2.12 防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定：<br>1. 防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶、内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；<br>2. 隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。 | 查设计图、现场 |
| 防火堤设计有效容积是否大于罐组内最大储罐的容积？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160) | 3.2.1 同一防火堤内的地上油罐布置应符合下列规定储存I级和II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内 | 查设计图、现场 |
| 浮顶罐组不满足要求时是否设置事故存液池？ | 法律法规/标准规范 | 《储罐区防火设计规范》(GB 50351-2014) | 3.2.1 同一防火堤内的地上油罐布置应符合下列规定储存I级和II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内 | 未分开布置 |
| 储存I级和II级毒性液体储罐是否与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内？ | 法律法规/标准规范 | 《职业安全卫生设计规范》(GBZ230-2010) | 有关化 | 查设计图、现场 |
| 沸溢性液体的储罐是否与非沸溢性液体储罐同组布置？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160) | 6. 罐应成组布置，并应符合下列规定：<br>1. 在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000 m³时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置；2. 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； | 沸溢性液体罐；灭火介质有特殊要求罐 |

23