安 检 查 手 册

5. 摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。

28 反应设备是否有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物的泄压措施，如安全阀或者爆破片

国家检查重点 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)

5.5.12有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施

无 查设计图、现场

29 可能引起超温超压的反应设备是否设置了报警、泄压排放和紧急切断进料

国家检查重点 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)

5.5.13因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

无 查设计图、现场

30 检查可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，是否在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施

国家检查重点 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)

5.5.5有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，安全阀前应设爆破片或在其入口管道上采取吹扫、加热或保温等 施。

无 查设计图、现场

31 安全阀、压力表等安全附件是否定期检验并在有效期内使用？

国家检查重点 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)第9.1.1条

(5)安全附件实行定 检按照本规程与相 附件的规定 技术规范的规定 进行。

无 查设计图、现场

32 泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。

法律 法规/标准规范 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.5.11条

5.5.11受工 或介质特性所限，无法排入火 处理排放系统的可燃气 气筒、放空管直接向大气排放，气筒、放空管的高度应符合下列 1.连续排放的排气筒顶或放空管口出20m范围内的平台或建筑物顶 3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物

无 查设计图、现场

45