安 检 查 手 册

操作培训维护记录：检查呼吸器的清洗、消毒记录及定期性能检测报告，确认是否符合标准要求的维护。
程序环境适配性：确认送气管长度是否≤80米（接头≤3处），并检查是否避免在IDLH（立即威胁生命和健康）环境中使用自吸式长管呼吸器。

灭火器的分类与适用性
检查灭火器是否按火灾类型（A、B、C、D、E、F类）正确标识，并确认其适用的火灾场景与化工企业的实际风险匹配。例如，D类灭火器需明确标注适用的可燃金属品种（如镁、钠等）。
充装量与喷射性能
验证有效喷射时间（如灭火器火≥8秒）、喷射滞后时间（≤5秒）及喷射剩余率（≤10%）是否达标。
机械与密封性能
检查灭火器瓶体、阀门、软管等组件是否完好，无变形、腐蚀或泄漏。
测试密封性能：贮压式灭火器

GB 4351-2023手提式灭火器

分类与型号（第4章）、充装要求（5.2）、喷射性能（5.3）、机械性能（5.4）、密封性能（5.5）、抗腐蚀（5.6）、标志（第9章）。

无

查文件、查现场

297