安 检 查 手 册

| 原因、是否到现场确认后再消除报警？ | 警系统报警后，严禁不分原因、不到现场确认随意消除报警。 |
| --- | --- |
| 是否绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图？ | 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图；2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 |
| 可燃、有毒气体检测报警器是否按规定周期进行检定或校准，周期是否超过一年？ | 无 | 查现场 |
| GDS仪表维护管理部门应具备资料如下：1、GDS布置图2、GDS仪表接线图3、GDS仪表变更资料（台账、申请、审批、验收等）4、GDS仪表说明书5、GDS仪表台账（探测器类型、探测器厂家、探测器量程、一二级报警设定值、探测器出厂编号、探测器检验测试日期、传感器GDS联动设备和触发逻辑）6、GDS仪表设备维修记录7、GDS仪表测试和维护记录 | 无 | 查现场 |
| GDS系统使用部门应具备资料如下：1、GDS台账（GDS回路编号和名称描述、探测器测量介质名称、一二级报警设定值、联动设备和触发逻辑、安装位置等）2、GDS报警处置记录3、GDS变更资料 | 无 | 查现场 |
| 法律法规/标准规范 | 《气体检测报警仪安全使用及维护规程》T/CCSAS015-2022 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 | 略 | 无 | 查现场 |
| 法律法规/标准规范 | 《气体检测报警仪安全使用及维护规程》T/CCSAS015-2022 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 | 略 | 无 | 查现场 |