安 检 查 手 册

| 44 | 球形储罐注水设施是否采用半固定连接方式？ | 国家检查重点 | 《液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003） | 7.4 注水管道宜采用半固定连接方式。 | 4. 卧式全压力储罐未设注水设施的，不判定为重大隐患。 | 无 | 查现场 |
| 45 | 液化烃储罐是否设置了防止液化烃窜入上游注水系统的措施？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐安全管理规范》（AQ3059-2023） | 6.1.1 注水设施应有防止液化烃窜入上游注水系统的措施。 | 无 | 查现场 |
| 46 | 液化烃储罐是否设有自动切水器，并密闭切水？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐安全管理规范》（AQ3059-2023） | 6.1.1 有切水需求的液化烃储罐应采用自动切水器和污水收集罐组成的密闭切水系统，自动切水器排出的污水应经污水收集罐，闪蒸、分离脱除烃类，进入全厂污水系统，闪蒸气应排入系统。 | 无 | 查现场 |
| 47 | 液化烃全压力式储罐、半冷冻式储罐的罐本体或气相连通平衡线应安全泄放？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐安全管理规范》（AQ3059-2023） | 6.1.3 液化烃全压力罐的罐本体或气相安全泄放系统应设有超压调节阀，此泄压调节阀应具备自动泄压控制功能。 | 无 | 查现场 |
| 48 | 液化烃泵是否设置远程停泵功能，泵出口是否设置止回阀和远程切断阀？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐安全管理规范》（AQ3059-2023） | 6.1.4 应设置远程停泵功能，泵出口应设置远程切断阀，并在泵出口设置远程切断阀。 | 无 | 查现场 |
| 49 | 液化烃含有易自聚不稳定的二烯烃等物料时，是否采取防止生成自聚物的措施。 | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐安全管理规范》（AQ3059-2023） | 液化烃含有易自聚不稳定的二烯烃物料时，应采取防止生成自聚物的措施。 | 无 | 查现场 |

346