安 检 查 手 册

| 80 | 消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。 | 法律法 规/标 准规范 | 急照明和疏 散指示系统 | 系统未设置应急照明控制器，由应急照明集中电源或应急照明 配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照明 和疏散指示系统。 | 查现场 | 
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 80 | 应急启动功能是否采用手动和 自动方式控制系统的应急启 动。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 17945- 2024消防应 急照明和疏 散指示系统 | 5.2.1应急启动功能 应能采用手动和自动方式控制系统的应急启动。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 81 | 系统应急启动后，除指示状态 可变的标志灯具外，系统设备 是否保持应急启动至系统复位 | 法律法 规/标 准规范 | GB 17945- 2024消防应 急照明和疏 散指示系统 | 5.2.2应急状态保持功能 系统应急启动后，除指示状态可变的标志灯具外，系统设备应 保持应急启动至系统复位。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 82 | 灯具的结构是否满足规范要求 | 法律法 规/标 准规范 | GB17945- 2024消防应 急照明和疏 散指示系统 | 5.3.3.3灯具的结构要求 灯具的结构应满足下述要求： a)灯具的说明书中应明确安装方式，壁挂式安装的灯具的外接 线应采用背部出线方式，吊装式安 装的灯具的外接线应采用上端出线 方式； b)除疏散用手电筒的电筒和充电器采用分体式结构外，灯具 的所有组件(灯管和散热装置除外) 及各组件之间的连接线应设置在一个壳体内，各组件之间的连 接线不应外露，不使用专用工具 不能将灯具的光源拆除(设计为徒手可更换光源的灯具除外) 或使带电部件外露； c)灯具外壳应光滑无尖锐棱角； d)标志灯具的面板不应具有锋利凸起或形变后产生锋利凸 起； e)A型灯具不应提供保护接地结构或措施； f)B型灯具内部可触及带电部件应至少具有双重绝缘或加强绝 | 无 | 查文件、查现场 |

293