安 检 查 手 册

| 104 | 检查现场安全交底的执行情况，包括交底内容的全面性和作业人员的理解程度。 | 法律法规/标准规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：5.3作业开始前组织现场安全交底，应包含但不限于以下内容：检修方案、主要安全技术措施、季节性施工措施；作业现场存在的危险源，作业涉及危险化学品理化性质及危险特性，作业过程中可能存在的危险有害因素及采取的安全措施和应急措施；作业现场环境，应急救援器材的位置及分布、应急疏散路线、采取的安全措施和应急措施等；个体防护用品正确佩戴和使用方法；作业许可的要求。 | 无 | 查资料、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 检查能量隔离措施的执行情况，包括管道隔离、电气设备断电隔离和消防系统的连通性。 | 法律法规/标准规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：5.4与储罐连接的工艺、公用工程（氮气系统、水系统、蒸汽系统等）、液态油气收集等管道，应采取加装盲板或拆除一段管道并在储罐管道侧加装盲板的方式进行隔离；储罐的仪表电源、搅拌器等电气设备应断电隔离，上锁挂签；半固定消防泡沫系统应 持连通，确保紧急情况时储罐消防设施及时投用；与储罐连接的固定泡沫系统应采取可靠隔离措施，防止发生消防泡沫系统与可燃介质互窜。 | 无 | 查资料、查现场 |
| 106 | 检查清罐作业的基本要求，包括机械或人工清罐方式的选择和罐内清理的彻底性。 | 法律法规/标准规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：6.1储罐清理应优先选择机械清罐方式，不具备条件的采用人工 | 无 | 查资料、查现场 |

358