# 安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 火灾发生时需正常工作的房间，其消防应急照明灯具应保证正常照明的照度。连续供电时间应满足火灾时工作的需要，是否少于2.0h? | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.5.2 火灾发生时需正常工作的房间，其消防应急照明灯具应保证正常照明的照度。连续供电时间应满足火灾时工作的需要，且不应少于2.0h。<br>疏散用消防应急照明灯具的地面水平最低照度值不应低于1.01x。消防应急照明灯具和疏散指示标志灯具的蓄电池连续供电时间不应少于30min。 | 无 | 查现场 |
| 131 | 呼吸器分类和标记检查：检查呼吸器的分类标识和标记信息是否清晰、完整；查看产品铭牌，确认标识是否符合GB23394-2024标准要求。 | 法律法规/标准规范 | GB 23394-2024《呼吸防护-正压式自给回路压缩空气呼吸器》 | 4.1 分类和标记：按额定防护时间分为1h、2h、3h、4h四类；按低压部分储气结构分为囊式(N)和舱式(C)两类；按气瓶类型分为铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶(F)和铝合金无缝气瓶(L)两类。产品标记由产品名称、标准编号、额定防护时间、低压部分储气结构和气瓶类型等组成。 | 呼吸器分类标识不清，标记信息不完整或不符合标准要求 | 查文件、查现场 |
| 132 | 设备外观和标识检查：检查设备外观是否有损坏、标识是否清晰；查看设备铭牌，确认是否标明生产日期、批号等信息。 | 法律法规/标准规范 | GB 23394-2024《呼吸防护-正压式自给回路压缩空气呼吸器》 | 8.1 标志：每台氧气呼吸器应明显、牢固地设置永久性铭牌，包括产品型号和名称、标准编号、生产日期和批号、安全认证合格标志和编号、产品产地、制造商名称或代码和电话。 | 设备外观有损坏、标识模糊或缺失，未标明生产日期、批号等关键信息 | 查文件、查现场 |
| 133 | 气密性测试：使用气密性测试装置，按照标准要求进行测试；将呼吸器连接到测试装置，观察是否有漏气现象。 | 法律法规/标准规范 | GB 23394-2024《呼吸防护-正压式自给回路压缩空气呼吸器》 | 5.22 整机气密性：高、中压系统在气密性试验中不应漏气；低压系统在气密性试验中压力下降值不应大于30Pa。 | 呼吸器气密性不佳，存在漏气现象 | 查文件、查现场 |

309