安 检 查 手 册

| 60 | 消防控制室送回风管道是否设置防火阀？ | 法律法 规/标准 规范 | 《消防控制室通用技 术要求》GB25506- 2010 | 3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备在消防控制室设置手动直接控制装置是否符合要求？ | 法律法 规/标准 规范 | 《火灾自动报警系统 设计规范》GB50116- 2013 | 4.1.4 消防、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控 制方式，还应在消防控制室设置手动控制装置。 | 无 | 查现场 |
| 62 | 可燃气体报警的报警信号是否接入消防控制室？ | 法律法 规/标准 规范 | 《火灾自动报警系统 设计规范》GB50116- 2013 | 3.2 石化行业涉及过程控制的 标准《石油化工可燃气体和 50493的有关规定设置，但 信号应接入消防控制室。 | 无 | 查现场 |
| 63 | 可燃气体报警的区域报警器是否符合要求？ | 法律法 规/标准 规范 | 《火灾自动报警系统 设计规范》GB50116- 2013 | 8.1.5 可燃气体报警控 的火灾声光警报器。 | 无 | 查现场 |
| 64 | 火灾自动报警系统日常巡查项目和内容、巡查的部位、频次是否符合要求？ | 法律法 规/标准 规范 | 《火灾自动报警系统 施工及验收标准》GB50166-2019 | 6.0.4 系 标准附录F规定的巡查项目和内容进行日常巡 查，巡查、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维 护管理》GB25201的规定，并按本标准附录F的规定填写记录。 巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即报修。 | 无 | 查现场 |

269