# 安 检 查 手 册

## 1.4 电气专业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条文 | 常见问题示例 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电电源是否满足不同负荷等级的供电要求？<br>一级负荷是否由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏？<br>供电电源的切换时间，是否满足设备允许中断供电的要求？<br>二级负荷的供电系统，是否设置两回线路供电？ | 国家检查重点 | 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) | 3.0.1<br>1. 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；<br>2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；<br>3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6上专用的架空线路供电。 | 有规范的资料，明确装置（或电气）的供电负荷分级，以及各级负荷的供电方案 | 查设计文件、现场 |
| 2 | 是否对特别重要的负荷的供电进行检查和测试？<br>一级负荷中特别重要的负荷供电是否增设应急电源？ | 国家检查重点 | 《石油化工装置电力设计规范》SH/T 3038-2017 | 4.2.2 一级负荷由双重电源供电，尚应增设应急电源，不负荷接入应急电源供电系统。 | 特别重要负荷的管理；重点检查UPS/EPS以及发电机的自动切换或自动启动 | 查现场、资料 |
| 3 | 爆炸危险区域划分是否完整准确？<br>现场是否在爆炸区域内存在非防爆电气设备？ | 检查重点 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-20） | 爆炸性气体环境危险区域划分<br>2. 爆炸性粉尘环境危险区域划分 | 爆炸危险区域划分图是否正确、是否有遗漏 | 查现场、资料 |
| 4 | 防爆电气的合格证或有效证明文件是否完整？ | 国家检查重点 | 《石油化工装置电力设计规范》SH/T 3038-2017 | 5.1.3 防爆电气设备应采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品，如果采用 | 防爆等级不够 | 查现场、资料 |

---

187