安 检 查 手 册

| 82 | 进入爆炸危险场所的电缆金属外壳或其屏蔽层，是否只在控制室一端接地？ | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) | 5.在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封，且应符合下列规定：(略) | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 液化烃储罐进出口切断阀是否同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置，就地手动控制装置是否能在事故状态下安全操作？ | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010) | 5.1可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。 | 重点检查：液化烃储罐的进出料紧急切断阀；手动就地遥控装置、并能事故状态下能够安全操作 | 查现场 |
| 84 | 液化烃罐区紧急切断阀是否每季度测试1次？ | 法律法规/标准规范 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ 3059-2023) | 10.4.5罐区紧急切断阀应每季度测试1次，特殊情况可适当延长，但不应超过半年。 | 无 | 查现场 |
| 85 | 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设置远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)第6.4.1条 | 6.4.1液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设置远程操作的紧急切断阀。紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障措施。 | 安全保障措施如执行机构安装防火保护罩。电动执行机构的动力电缆及信号电缆宜采取防火保护措施 | 查现场 |

251