安 检 查 手 册

| 常压/低压储罐未设置两级液位报警，或高高液位未联锁切断进料 | 法律/法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.3.2.1-6.3.2.2条 | 储罐应至少设置2套液位连续检测仪表，或1套液位连续检测仪表和2个液位开关；应设置高高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低液位报警，或高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关阀，并对进料泵采取防憋压措施 | 等，证实满足本章要求。 | 查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、HAZOP和LOPA分析报告、SIL验算报告、SIS安全需求规格书等，证实满足本章要求。 |
| 压力式储罐未设置两级压力报警，或高高压力未联锁切断进料 | 法律/法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.3.3.4-6.3.3.1条 | 压力式储罐的力 高限应至少设置两级，第一级报 值应为正常工作压力的上限，第 警阀值应为正常工作压力的上 全阀设定压力值之和的50% 设定压力值的90%(取较小 高液位报警应联锁关闭储罐进料 管道上的紧急切断阀 | 查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、HAZOP和LOPA分析报告、SIL验算报告、SIS安全需求规格书等，证实满足本章要求。 |