安 检 查 手 册

44
压力容器温度表的年度检查内容是否符合要求？

法律法
规/标准
规范

《固定式压力容器安全技术
监察规程》TSG21-2016

7.2.3.6.1检查内容和要求测温仪表的检查至少
包括以下内容：
(1)测温仪表的定期校验和检修是否符合规
定；(2)测温仪表的量程与其检测的温度范围是否
匹配；(3)测温仪表及其二次仪表的外观是否符合
规定。

(1)仪表量程选择错
误的；
(2)超过规定校验、
检修期限的；
(3)仪表及其防护装
置破损的。

查现
场

45
是否对压力管道登
记备案

法律法
规/标准
规范

《压力管道使用登记管理规
则》TSG D5001-2009

第三条压力管道使用单位、产权单位、个人业
主(以下统称使用单位)应当按照本规则的规定办
理管道使用登记：《使用登记证》(统一格式，见
附件领取A，以下简称《使用登记证》)

查现
场

46
是否建立工业管道
年度检查(自行检
查)管理制度

法律法
规/标准
规范

《压力管道定期检验规则一
工业管道》TSG D7005-2018

A2制定年度检查管理制度。年度检查工作可以由
使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员
进行，也可以委托具有工业管道定期检验资质的
检验机构进行。自行实施年度检查时，应当配备
必要的检验器具、设备。

查现
场

47
压力管道年度检查
的周期是否至少是
一年一次

法律法
规/标准
规范

《压力管道定期检验规则一
工业管道》TSG D7005-2018

A1年度检查
年度检查，即定期自行检查，是指使用单位在管
道运行条件下，对管道是否有影响安全运行的异
常情况进行检查，每年至少进行一次。

查现
场

48
是否有压力管道安
全管理情况年度检
查的内容

法律法
规/标准
规范

《压力管道定期检验规则一
工业管道》TSG D7005-2018

A3.1管道安全管理情况检查内容(略)

A3.2管道运行状况检查
A3.2.1检查内容(略)
A3.2.2检查重点部位

查现
场

49
是否有管道运行状
况检查(年度检
查)

法律法
规/标准
规范

《压力管道定期检验规则一
工业管道》TSG D7005-2018

122