安 检 查 手 册

| 114 | 散发可燃粉尘的场所是否采取防止粉尘扩散、飞扬和积聚的措施？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.1.5 散发可燃粉尘的场所应采取防止粉尘扩散、飞扬和积聚的措施。 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 甲、乙类设备是否露天布置或布置在敞开、半敞开式厂房内？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.1.6 甲、乙类设备宜露天布置或布置在敞开、半敞开式厂房内。装置和设备的布置，在满足工艺要求的情况下，宜限制和缩小爆炸性环境区域的范围。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 116 | 使用或产生可燃气体或甲、乙、类液体的装置和系统单元，是否按区域控制和重点控制相结合的原则设置可燃气体检测报警系统？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.1.7 使用或产生可燃气体或甲、乙、类液体的装置和系统单元，应按区域控制和重点控制相结合的原则设置可燃气体检测报警系统。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 117 | 高压设备是否布置在装置或厂房的一端或一侧，并宜远离装置储罐？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.2. 压设备宜布置在装置或厂房的一侧，并宜远离装置。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 118 | 同一建筑内分隔不同火灾危险性类别房间的墙体，应采用防火墙。有爆炸危险的甲、乙类房间是否布置在建筑的端部，且不宜靠近建筑的主要出入口。人员集中和经常有人工作的房间应布置在建筑中火灾危险性较小的一端。 | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.2.6 同一建筑内分隔不同火灾危险性类别房间的墙体，应采用防火墙。有爆炸危险且靠近建筑的主要出入口的场所，宜布置在建筑中。 | 无 | 查文件、查现场 |

306