安 检 查 手 册

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 检查所有电气设备是否经过初始检查，确保由具备资质的检验机构进行，并出具详细检查报告。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置与维护规范》 | 5.1.1 接触装置或设备在试运行前应进行初始检查，应出具有相应防爆专业资质的检验机构进行，检查和其他附加要求应符合GB3836.15的规定。 | 未进行初始检查或检查不符合要求 |
| 146 | 检查定期检查的执行情况，确保检查频率合理，间隔不超过3年，检查内容包括目视检查、一般检查和详细检查。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置与维护规范》 | 5.4.1 定期检查的时间间隔不应超过3年，业主应根据设备特性、环境因素及在工艺过程中的作用等，制定不同电气设备的定期检查等级和。 | 定期检查间隔超过3年或检查频率不合理 |
| 147 | 检查连续监督的执行情况，确保专业人员进行日常巡检、设备运行状态监测和故障报警，监督结果及时记录并分析。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置与维护规范》 | 5.5.1 连续监督的能出现的故障，或修理。 | 未实施连续监督或监督不充分 |
| 148 | 检查是否根据实际需要选择合适的检查等级，包括目视检查、一般检查和详细检查。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置与维护规范》 | 5.2 检详列。 | 为目视检查、一般检查和详细检查，附录A中表A.1~表A.4详细。 |
| 149 | 检查是否根据检查目的和阶段选择合适的检查类型，包括初始检查、连续监督、定期检查。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置与维护规范》 | 5.3 检查类型包括初始检查、连续监督、定期检查、抽样检查和第三方检验机构检查。 | 检查类型选择不当 |

219