# 安 检 查 手 册

| 174 | 环氧乙烷、液氯等物料装卸系统未设置专用喷淋设施或事故池 | 法律/法规/标准/规范 | SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.2.12条 | 环氧乙烷装卸系统应设置水喷淋设施和水稀释事故池，液氯和液溴装卸系统应设置水喷淋设施，液氯装卸系统应设置碱液喷淋设施 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 灭火器配置不符合要求（如单个喷头灭火器少于2具8kg干粉灭火器） | 法律/法规/标准/规范 | SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第7.3.4条 | 石油库装车设施每个汽车装车鹤位应配置2具8kg干粉灭火器 | 无 | 查文件、查现场 |
| 176 | 甲B、乙、丙A类液体的装车是否未采用液下装车鹤管 | 法律/法规/标准/规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第6.4.1条(1)（强制性条文） | 甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管 | 无 | 查文件、查现场 |
| 177 | 液化烃汽车装卸设施是否就地排放 | 法律/法规/标准/规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第6.4.2条(1)（强制性条文） | 液化烃严禁就地排放 | 无 | 查文件、查现场 |

检查日期： 检查人员（签字）：