安 检 查 手 册

| 序号 | 项目 | 标准 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 消防站灭火剂的储量按照是否低于车载泡沫灭火剂总量1:1的比例储存？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 9.6.6 消防站灭火剂的储量按照不低于车载泡沫灭火剂总量1:1的比例储存。大型、中型煤制油工厂固定泡沫灭火系统和消防站的泡沫灭火剂总储存量不应少于100m³。当区域有依托条件时，工厂内的泡沫储存量与区域可依托的泡沫量之和不应小于100m³。泡沫灭火剂总储存量应同时考虑抗溶性和非抗溶性泡沫灭火剂储备比例。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 125 | 消防用电是否采用专用的供电回路？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.1.3 消防用电应采用专用的供电回路，其配电设备应有明显标志。当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 126 | 腐蚀性介质场所的消防配电线路及其配管是否有防腐措施？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.1.5 腐蚀介质场所的消防配电线路及其配管，应采取相应的措施。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 127 | 电力电缆、通信线缆等与可燃液体管道、可燃气体管道或煤粉管道是否敷设在同一管内？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.2.3 电力电缆、通信线缆等或煤粉管道不应敷设在同一。 | 液体管道、可燃气体管道 | 无 | 查文件、查现场 |
| 128 | 通信线缆沟等，是否采取防止可燃气体和可燃粉尘积聚措施？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.2.4 在可能散泄漏场所及其周围防止可燃气体进入的措施 | 重的可燃气体、可燃粉尘或可燃液体 | 无 | 查文件、查现场 |
| 129 | 火灾自动报警系统是否采用专用线路？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 10.3.5 自动报警系统应采用专用线路，并应具有线路故障侦测功能；系统的线路应保障所连接设备在工作时段功能正常。 | 无 | 查文件、查现场 |

308