安 检 查 手 册

| 涉及一级/二级重大危险源的生产/储存单元未配备SIS，或SIS不满足独立性要求 | 重大事故隐患 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.4.2.1-6.4.2.3条 | 涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应配备SIS；SIS的独立性应满足SIP的要求 | 求规格书等，证实满足本章要求。 |
| 涉及一级/二级重大危险源的生产/储存单元未配备SIS，或SIS不满足独立性要求 | 重大事故隐患 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.4.2.1-6.4.2.3条 | 涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应配备SIS；SIS的独立性应满足SIP的要求 | 求规格书等，证实满足本章要求。 |
| 未建立系统台账或操作规程，或操作人员未持证上岗 | 法律法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第9.1-9.4条 | 应建立系统台账，内容包括设备设施基本信息、运行和检修记录等；应制定操作规程，操作人员应取得相应特种作业资格证书 | 查验证件、操作规程、系统实时参数、维修保养记录等，证实满足本章要求。 |