安 检 查 手 册

| 98 | 是否对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规定设置； | 国家检查重点 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第四条 | 的压力表有无压力显示，如果有压力显示应当打开截止阀，检查能否顺利疏水、排气。 | 时爆破片和压力容器间的截止阀未处于全开状态或者错封损坏的， (7)爆破片装置泄漏的密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 甲B、乙类液体的固定顶罐是否设置阻火器和呼吸阀及氮封减压阀、安全阀 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008） | 6.2. B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸；对于采用氮气或其他气体气封、乙类液体储罐还应设置事故泄压设备。 | 无 | 查现场 |
| 100 | 呼吸阀使用单位的技术档案是否完整？ | 法律法规/标准规范 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 | 6.4.4下列储罐通向大气的吸阀： 1储存甲B、乙类液体储罐和地上卧式储罐； 2储存甲B类液体卧式油罐； 3采用氮气密系统的储罐。 | 无 | 查现场 |
|  |  |  | 《石油储罐附件第1部分：呼吸阀》 | (SY/T 0. - 010)呼吸阀使用单位的技术档案应下内容： (1)说明书，其内容至少应包括：产品简图及主要安装尺寸；流量一压降曲线；(2)产品质量证明书，其内容应包括要求的各种检测和试 | 无 | 查现场 |