安 检 查 手 册

92
是否建立了安全阀技术档案？
法律法
规/标准
规范
《安全阀安全技术监察规
程》TSG-ZF001-2006
B.4.6安全阀整定压力偏差不应超过±3%整定压力或
±0.015MPa的较大值
安全阀技术档案应当包括以下内容：
(1)安全阀制造单位的产品质量证明文件、安装
及其他使用维护、校验说明书；
(2)安全阀定期检查记录及报告；
(3)定期校验的批准文件；
(4)安全阀的日常使用状况和维护保养记录；
(5)安全阀运行故障和事故记录。
无
查现场
93
安全阀相关变更是否执行变更程序和风险分析？例如：
安全阀设定压力调整，型号调整
法律法
规/标准
规范
《安全阀安全技术监察规
程》TSG-ZF001-2006
(1)安全阀定压值变更管理程序、风险分析、再
设计文件；
(2)安全阀购置、报废、停用、利用资产信息文
件；
3 阀更换信息记录文件；
无
查现场
94
安全阀是否每年定期校验？
法律法
规/标准
规范
《安全阀安全技术监察规
程》TSG-ZF001-2006
验周期和校验项目E2.1校验周期
1)安全阀定期校验，一般每
技术规范有相应规定的从
(2)经解体、修理或更换
新进行校验。
一次，安全
安全阀，应当重
无
查现场
95
加热炉炉管是否设置安全阀？
法律法
规/标准
规范
《石油化工企业设计防火标
准》GB50160-2008(2018
年版)
5.5.3下列的工艺
1.加热炉炉；.同一压力系统中，压力来源
处已有安全，其余设备可不设安全阀；3.对
扫线蒸 为压力来源。
无
查现场
96
安全阀检查的内容是否包含全面？
法律法
规/标准
规范
《固定式压力容器安全技术
监察规程》TSG21-2016
7. . . . . 查内容和要求
安全 查至少包括以下内容和要求：
(1)选型是否正确；
(2)是否在校验有效期内使用；
无
查现场
(1)选型错误的；
(2)超过校验有效期
的；