安 检 查 手 册

| 71 | 企业是否监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。 | 国家检查重点 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十七条 | （十七）设备安全运行管理。加强动设备管理。企业要编制动设备操作规程，确保动设备始终具备规定的工况条件。自动监测大机组和重点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，及时评估设备运行状况。加强动设备润滑管理，确保动设备运行可靠 | 无 | 查现场 |
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 72 | 比空气重的可燃气体压缩机厂房地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) | 5.3.1 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 无 | 查现场 |
| 73 | 检查可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区范围内的其他转动设备若必须使用皮带传动时，应采用防静电皮带。 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) | 5.7.7 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的其他转动设备若必须使用皮带传动时，用防静电皮带 | 无 | 查现场 |
| 74 | 动设备符合以下要求：1.机械密封无泄漏，机械密封各部件齐全完好； | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |

128