安 检 查 手 册

| 65 | 耐火性能要求大于180 min 防火门的耐火性能代号是否满足规范 | 法律法规/标准规范 | GB 12955-2024 防火门 | 2 未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，应预留相关安装接口 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 防火阀安装是否满足设计要求 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 3.1 防火阀 fire damper 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，或安装在公共建筑内厨房排油烟管道与竖向排风管连接的支管处，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到额定动作温度时关闭，在一定时间内能满足规定耐火等级要求，起隔烟阻火作用的防烟设备。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 67 | 排烟防火阀安装位置是否合规 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 3.2 排烟防火 combination fire and smoke damper 安装 机械排烟系统的管道上，平时呈 状态，火灾时当排烟烟气温度达到280℃时关闭， 一定时间内能满足漏烟量 火完整性要求，起隔烟阻火 设备。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 68 | 常闭式送风阀安装位置是否合规 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 常闭式送风阀 constant close n ational valve 安装在楼梯前室、防烟系统 面或风道末端处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求， 需 要辅助加压系统送 和电动打开，起加压送风作用的送风设备 | 无 | 查文件、查现场 |
| 69 | 自动排烟窗安装位置是否合规 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 3.5 自动 automatic smoke exhaust window 安装在建筑物排烟区 部或外墙上，火灾时能手动、温控释放或在火灾自动报警系统控制下将窗扇打开，使烟和热气以自然通风方式从室内排出的排烟设备。 | 无 | 查文件、查现场 |

290