安 检 查 手 册

150 固体硝酸铵仓库之间的距离不应小于50 m。 法律 法规/标准规范  GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.2.3 m。 固体硝酸铵仓库之间的距离不应小于50 m。 无 查文件、查现场

151 仓库应为甲类仓库、单层独立建造，建筑耐火等级不应低于二级，应设置甲级防火门窗。 法律 法规/标准规范  GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.2.4 门窗。 仓库应为甲类仓库、单层独立建造，建筑耐火等级不应低于二级，应设置甲级防火 无 查文件、查现场

152 仓库应为封闭结构，内部应保持干燥、通风良好，地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，且不受硝酸铵浸渍，不产生火花，且坡向室外；屋顶应防雨，墙面应防潮。 法律 法规/标准规范  GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.2.5 仓库应为封闭结构，内部应保持干燥、通风良好，地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，且不受硝酸铵浸渍，不产生火花，且坡向室外；屋顶应防雨，墙面应防潮。 无 查文件、查现场

153 仓库内应配备强制通风、远红外热成像监测报警、火灾烟雾探测报警系统、自动喷淋和视频监控等安全设备设施，温度监控系统应能有效监测硝酸铵堆垛表面的温度变化情况；外部应设置火焰视频识别报警等安全设施；仓库和装卸区应安装消防水系统，配备适当的灭火器。 法律 法规/标准规范  GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.2.6 仓库内应配备强制通风、远红外热成像监测报警、火灾烟雾探测报警系统、自动喷淋和视频监控等安全设备设施，温度监控系统应能有效监测硝酸铵堆垛表面的温度变化情况；外部应设置火焰视频识别报警等安全设施；仓库和装卸区应安装消防水系统，配备适当的灭火器。 无 查文件、查现场

154 仓库应设置超温联锁装置，超温时应分段启动强制通风降温设施。 法律 法规/标准规范  GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.2.7 仓库应设置超温联锁装置，超温时应分段启动强制通风降温设施。 无 查文件、查现场

369