安 检 查 手 册

53

54

55

| 齐全，完好，无腐蚀、松动、跑冒滴漏；<br>2.2 设备铭牌完好清晰；<br>2.3 防误动和限位 措施可靠；<br>2.4 气源清洁、压力大于0.4MPa。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制回路、联锁仪表测试维护正常，具体要求如下：<br>1、装置长时间停工再开工前或控制回路变更后投运前对控制回路仪表进行校验测试；传感器误差≤±2.5%（温度仪表测量误差≤±0.5℃），调节阀开关灵活，行程最大误差≤±2.5%<br>2、UPS电源充放电、待机时间测试，市电失电供电时间≥30min。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 定期开展BPC系统点检，点检内容如下：<br>点检内容包括：卡件通道误差测试、冗余切换、接地测试、通讯测试、卫生清理、病毒查杀、组态软件和工程文件备份等。 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 仪表调试、维护及检测记录 齐全，主要包括：1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统维护记录。 | 法律法规/标准规范 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013) 第12.1.1、12.5.2条 | 略 | 无 | 查现场 |

241