安 检 查 手 册

| 65 | 是否定期对系统设备的功能、各分系统的联动控制功能进行检查？ | 法律法 规/标准 规范 | 《火灾自动报警系统 施工及验收标准》 GB50166-2019 | 6.0.5 每年应按表6.0.5 规定的检查项目、数量对系统设备的功 能、各分系统的联动控制功能进行检查，并应符合下列规定： 1 系统的年度检查可根据检查计划，按月度、季度逐步进行； 2 月度、季度的检查数量应符合表6.0.5 的规定； 3 系统设备的功能、各分系统的控制功能应符合本标准第4 章的规定。 | 无 | 查现场 |
| 66 | 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100 m。 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018 年版)》 GB 50160-2008 | 8.12.4 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100 m。 | 无 | 查现场、查设计资料 |
| 67 | 泡沫液储罐是否设置铭牌标识泡沫液信息？ 系统中所用的控制阀门是否有明显的启闭标志？ | 法律法 规/标准 规范 | 《泡沫灭火系统技术 标准》(GB 50151-2021)第9.3.10 条、第3.7.1 条 | 1.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期、有效期及储量等内容，种类、不同牌号的得混存；2.系统中所用的控制。 | 无 | 查设计资料、查记录、查现场 |
| 68 | 液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵是否设置灭火和喷淋冷却保护？ | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018 年版)》 (GB 50160) | 8.6.6 液化烃及操作温度置水喷雾(水喷淋) | 高于自燃点的可燃液体泵，应设定消防用水炮进行雾状冷却保护。 | 无 | 查设计资料、查现场 |
| 69 | 液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018 年版)》 (GB 50160) | 8.10.1 液化 区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。 | 无 | 查设计资料、查现场 |

270