# 安 检 查 手 册

| 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 检查接地装置的类型和布置，确保其能够有效泄流电流。 | 法律法规/标准规范 | GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 5.5.3.1接地装置包括接地体和地线，接地体可分为自然接地体和人工接地体，应确定建筑物接地的类型。 | 无 | 查现场、查资料 |
| 78 | 检查接地装置的材料和规格，确保其符合标准要求，能够长期稳定地工作。 | 法律法规/标准规范 | GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 5.5.3.3接地装置的材料和规格应符合GB50057-2010中4.2.4、4.3.5、4.3.6、4.4.5、4.4.6、5.1.1、5.4.1~5.4.3和5.4.5的规定。 | 无 | 查现场、查资料 |
| 79 | 测量接地电阻值，确保其符合防雷要求，不超过规定的最大值。 | 法律法规/标准规范 | GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 5.5.3.10各类型防雷建筑物接地的接地电阻应符合表5的规定。其他行业有关标准规定的设计要求值见表6。 | 无 | 查现场、查资料 |
| 80 | 检查防雷等电位连接的性能，测量过渡电阻值，确保连接可靠，减少雷电流引发的电位差。 | 法律法规/标准规范 | GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 5.5.5.6建筑物中根据表8中规定采取等电位连接措施处，其间过渡电阻值不应大于0.20Ω。 | 无 | 查现场、查资料 |
| 81 | 检查电涌保护器（SPD）的布置，确保其覆盖关键设备，安装位置合理。 | 法律法规/标准规范 | GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 5.5.6.1低压电源系统SPD的接线形式应符合GB50057-2010中J.1.2的规定；电子系统SPD的接线应符合GB50057-2010中J.2.3的规定。 | 无 | 查现场、查资料 |

205