安 检 查 手 册

| 时分析。 | 2. 离线监测：设备检测单位根据确定的监测对象和监测频次，选择恰当固定的监测工具，按要求对各旋转机械进行现场监测、记录、分析及诊断，如发现异常情况时，及时将诊断结论通知设备管理人员，不得随意更换监测工具。 | 3. 设备离线监测应包括的内容有温度、振动、声音。 |
| --- | --- | --- |
| 反应设备是否有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物的泄压措施，如安全阀或者爆破片 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） | 5.5.12 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片导，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施 | 无 | 查现场 |
| 可能引起超温超压的反应设备是否设置了报警、泄压排放和紧急切断进料 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） | 5.5.13 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 无 | 查现场 |

132