# 安 检 查 手 册

| 91 | 是否建立泄漏管理制度和机制；明确和实施泄漏检测、报告、处理、监控、消除等要求？ | 国家检查重点 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） | （十六）建立和不断完善泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理制度 | 无 | 查压力管道腐蚀情况检测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 开展泄漏危险源辨识与风险评估，建立泄漏统计台账 | 国家检查重点 | 《加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号 | （九）全面开展泄漏危险源辨识与风险评估。企业要依据有关标准、规范，组织工程技术和管理人员或委托具有相应资质的设计、评价等中介机构对可能存在的泄漏风险进行辨识与评估，结合企业实际设备失效数据或历史泄漏数据分析，对风险分析结果、设备失效数据或历史泄漏数据进行分析，辨识出可能发生泄漏的部位，结合设备类型、物料危险性、泄漏量对泄漏部位进行分级管理，提出具体防范措施 | 无 | 查泄漏台账 |
| 93 | 定期对易发生逸散性泄漏的部位（如管道、设备、机泵等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换 | 国家检查重点 | 《加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号 | （十）全面开展化工设备逸散性泄漏检测及维修。企业要根据逸散性泄漏检测的有关标准、规范，定期对易发生逸散性泄漏的设备、机泵等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。企业要实施泄漏检测及维修全过程管理，对维修后的密封进行验证，达到减少或消除泄漏的目的。 | 无 | 查泄漏检测维修记录 |