# 安 检 查 手 册

| 28 | 涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施，设置安全仪表系统等级是否与SIL定级及验算结果一致？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号） | （十四）涉及“两重点一重大”在役生产装置或设施的化工企业和危险化学品储存单位，要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。 | 安全仪表不满足验算要求 | 查报告、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能？涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安 全仪表系统？ | 重大事故隐患 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） | 第十三条<br>（二）重大危险源化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；<br>（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安 全仪表系统（SIS）。 | 仪表系统未独立设置 | 查资料、查系统运行 |
| 30 | | | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 第五条构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安 全仪表系统。 | | |
| 31 | | | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.12.5<br>b) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置 | | |

535