安 检 查 手 册

| 231 | 燃油或燃气锅炉房、导热油炉房、直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房是否未设置自然通风或机械通风设施，燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房是否未选用防爆型事故排风机，机械通风设施是否未设置导除静电的接地装置，通风量是否不符合规定 | 法律法 规/标准 规范 | GB 51283-2020精细化工 业工程设计防火标准第 10.2.5条（强制性条文） | 燃油或燃气锅炉房、导热油炉房、直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房应选用防爆型事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定：1.燃油锅炉房、燃油导热油炉房、燃油直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定；2.燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | 密闭的带式输送机通廊是否采取通风换气措施？ | 法律法 规/标准 规范 | GB 12710-2024焦化安全规 范 | 5.3.9密闭的带式输送机通廊，应采取通风换气措施。 |  |
| 233 | 低于地面的水泵是否设置自动联锁排水装置和监控装置？ | 法律法 规/标准 规范 | GB 12710-2024焦化安全规 范 | 5.3.18低于地面的水泵房应设置自动联锁排水装置和监控装置。 |  |
| 234 | 在轨道上行走的设备是否设置声、光信号及制动闸，声音 | 法律法 规/标准 规范 | GB 12710-2024焦化安全规 范 | 4.16在轨道上行走的设备，其两端应设缓冲器，轨道两端应设电气限位器和机械安全挡；在同一轨道上行走的两台设备，应有防止碰撞的信号或自动联锁装置；行走设备和无法安装防护设施的转 |  |

85