# 安 检 查 手 册

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 堤外，且距被保护罐壁不宜小于15m。 |  |  |
| 生产污水管道水封设置是否符合规范要求？ | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB50160) | 8. 10.2 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm：<br>1. 工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口；<br>2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；<br>3. 全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；<br>4. 全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 无 | 查现场 |

检查日期： 检查人员（签字）：