安 检 查 手 册

(2) 压力容器的本体、接口（ ）、管路）部位、焊接（粘接）接头等 纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等；

(3) 外表面有无腐蚀， 常结霜、结露等；

(4) 隔热层有无破 、落、潮湿、跑冷；

(5) 检漏孔、信 无漏液、漏气，检漏孔是否通 ；

(6) 压力容 邻管道或者物件有无异常振动、 者相互摩擦；

(7) 支 座有无损坏，基础有无下沉、 、裂，紧固件是否齐全、完好；

(8) 排 水、排污）装置是否完好；

(9) 运行期间是否有超压、超温、超量 ；

(10) 罐体有接地装置的，检查接地 符合要求；

1) 监控使用的压力容器，监控 否有效实施。

2. 搪玻璃压力容器检查内容：

(1) 压力容器外表面防腐 好，是否有锈蚀、腐蚀现象；

(2) 密封面是否有泄漏；

(3) 夹套底部排净（疏水）口开闭是否灵活；

(4) 夹套顶部放气口开闭是否灵活。

3. 压力容器 、色、标志和使用登记证编号 晰。现场粘贴检验合格标识，容器编号、下次检验日期等内容：

安全 查包括对安全阀、爆破片装置、 联锁装置等的检查，仪表的检 压力表、液 、测温仪表等的检查正常。

安 件检验的主要内容如下：

) 安全阀，检验是否在校验有效 ；

2) 爆破片装置，检验是否按 ；

(3) 快开门式压力容器的安 置，检验是否满足设计文件 用技术要求。

(4) 压力表表盘玻璃完好 ，刻度清晰，运行正常，标注上下 ，灵敏可靠，精度符合规定。用于具有腐蚀性或高粘 的压力表，在压力表与压力容器之间应装设能隔离介质的缓冲装置。

月度检查记录

637