安 检 查 手 册

4 是否在变更、技 措技改过程中， 应用本质安全策 略，提高本质安 全水平？ 法律 法规 标准 规范 《化工过程安全管理导则》AQ/T3 034-2022 4.18.3 企业应借助技术进步和管理水平的 提升，按照最小化、替代、缓和、简化的策 略不断提升装置的本质安全化水平 未在变更评估表 中明确提高本质 安全水平的策略 查变 更、技 措技改 项 目

5 是否存在爆炸危 险场所未按国家 标准安装使用防 爆电气设备？ 重大 事故 隐患 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总 管三〔2017〕121号） 第十二条涉及可燃和有毒有害气体泄漏的 场所未按国家标准设置检测报警装置，爆 炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电 气设备。 重点检查是否满 足同时存在爆炸 性气体环境和爆 炸性粉尘环境的 场所的要求； 查现场

6 是否爆炸危险场 所危险区域划分 与电气设备保护 级别不符？ 重大 事故 隐患 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 5.2.2 危险区域划分与电气设备保护级别 的关系应符合下列规定：表5.2.2-1爆炸 性环境内电气设备保护级别的选择（略） 防爆电气级别组 别，例如：粉尘 环境未使用粉尘 防爆等级设备 查现场

7 爆炸性环境内设 备的保护接地是 否完善？ 法律 法规 标准 规范 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 5.5.3爆炸性环境内设备的保护接地应符 合下列规定：按照现行国家标准《交流电 气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有 关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸 性环境内仍应进行接地： 1) 在不良导电地面处，交流额定电压为 1000V以下和直流额定电压为1500V及以下 的设备正常不带电的金属外壳； 2) 在干燥环境，交流额定电压为127V及以 下，直流电压为110V及以下的设备正常不 带电的金属外壳； 3) 安装在已接地的金属结构上的设备。 未接地 查现场

609