# 安 检 查 手 册

| 83 | 易燃易爆介质安全泄放引至安全地点，毒性物质需处理后排放，不得直接排放 | 法律法 规/标准 规范 | 《固定式压力容器安全技术 监察规程》TSG21-2016 | 9.1.2(3) 易爆介质或者毒性危害程度极度、高度 或者中度危害介质的压力容器，应当在安全阀或 者爆破片的排出口将排放介质引至安全地点，并 且进行妥善处理，毒性介质不得直接排 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计防火标准 (2018版)》(GB 50160-2008) | 5.5.11 受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或 装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空 管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合 下列规定：(略) | 无 | 查现场 |
| 85 | 安全阀排放口的设置满足以下要求： 1.可燃液体设备的安 全阀出口泄放管应接 入储罐或其他容器， 泵的安全阀出口泄放 管宜接至泵的入口管 道、塔或其他容器； 2.可燃气体设备的安 全阀出口泄放管应接 至火炬系统或其他安 全泄放设施； 3.泄放后可能立即燃 烧的可燃气体或可燃 液体应经冷却后接至 放空设施； | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计防火标 准》GB50160-2008(2018 年版) | .4 可燃气体、可燃液体设备的 接应符合下列规定： 1.可燃液体设备的安全阀 或其他容器，泵的安全 入口管道、塔或其他 2.可燃气体设备 系统或其他安全 3.泄放后可能经冷却 4.泄 至 统。 | 出口连 管应接入储罐 放管宜接至泵的 出口泄放管应接至火炬 燃烧的可燃气体或可燃液体应 空设施； 带液滴的可燃气体应经分液罐后接 统。 | 查现场 |
|  |  |  |  |  | 无 |