安 检 查 手 册

| 233 | 储罐未设置液位、温度检测仪表，或压力储罐未设置远传压力仪表 | 法律/法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.3.1.1-6.3.1.2条 | 储罐应设置液位、温度检测仪表；低压储罐、氮封常压储罐、压力储罐、全冷冻式储罐应设置压力测量就地指示仪表和压力远传仪表 | 足本章要求。 | 查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、HAZOP和LOPA分析报告、SIL验算报告、SIS安全需求规格书等，证实满足本章要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 储罐进出物料管道未设置远程控制开关阀，或开关状态未远传报警 | 法律/法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.3.1.3-6.3.1.5条 | 储罐进出物料 设置远程控制的开关阀；应将远程控制的开关阀开关状态信号远传至控制室显示，系统应具有判断开关状态正确与否的功能，并对错误状态予以报警 | 查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、HAZOP和LOPA分析报告、SIL验算报告、SIS安全需求规格书 |  |

100