安 检 查 手 册

投用？
安全阀进出口切断阀是否全开，并采取铅封或锁定？
爆破片是否定期检查更换？

患判定标准(试行) (安监总管三〔2017〕121号)

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)第9.1.3条
《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2006)第84.2(4)条

止阀关闭的，判定为重大隐患。
2.安全阀整定压力及爆破片爆破压力大于设备设施的设汁压力，判定为重大隐患。
3.安全阀大于等于24个月未检验，判定为重大隐患。
4.爆破片已破损，仍坚持使用，判定为重大隐患。
5.安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀开启，但未设置铅封的，不判定为重大隐患。
6.安全阀铅封损坏、校验标识牌缺失，但能提供有效校验报告的，不判定为重大隐患。
7.爆破片未定期更换的，不判定为重大隐患。

(4)安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀必须设置截断阀时，需要加铅封并且保证锁定在状态，截断阀的压力等级需口管道的压力等级一致，截径不小于安全阀进出口法兰径。

109