安 检 查 手 册

50
水溶性甲、乙、丙类液体及其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，泡沫液的选择是否符合要求？

法律法
规/标准
规范

《泡沫灭火系统技术
标准》GB50151-2021

3.2.3对于水溶性甲、乙、丙类液体及其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，必须选用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低无黏度抗溶氟蛋白泡沫液。

查现场

51
泡沫液泵的结构和工况参数是否符合要求？

法律法
规/标准
规范

《泡沫灭火系统技术
标准》GB50151-2021

3.3.2泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定：
1泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统设计要求，同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力；
2泡沫液泵的结构形式、密封或填料类型应适宜输送所选的泡沫液，其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能；

查现场

52
泡沫液泵的安装高度及与泡沫液储罐管道长度（不超过5m）是否符合要求？

法律法
规/标准
规范

《泡沫灭火系统技术
标准》GB50151-2021

3.3.3当用于普通泡沫液时，泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于4m；当用于抗溶泡沫液时，泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于6m，且泡沫液储罐至泡沫液泵之间的管道长度不宜超过5m，泡沫液泵出口管道长度不宜超过10m，泡沫液泵及管道平时不得充入泡沫液；

查现场

53
囊式压力比例混合装置的储罐是否泡沫液剩余量？

法律法
规/标准
规范

《泡沫灭火系统技术
标准》GB50151-2021

3.5.3囊式压力比例混合装置的储罐上应标明泡沫液剩余量。

查现场

54
储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置是否符合要求？

法律法
规/标准
规范

《泡沫灭火系统技术
标准》GB50151-2021

4.2.6储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定：
1每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外；
2除立管外，其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上；
3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m；
4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。

查现场

267