安 检 查 手 册

| 185 | 是否进行物料安全特性审查？ | 法律/法规/标准/规范 | 《管道及仪表流程图 (P&ID) 安全审查规范》 (HG/T 20714-2023) | 7.2.1 物料安全特性审查应审查物料的特性，包括火灾危险性、爆炸危险性、毒性、腐蚀性、导电性、易聚合、与其他物料反应、与设备和管道材料使用禁忌等，并针对物料的特性审查物料的混合、储存、输送、排放的安全性。 | 未进行物料安全特性审查 | 查审查报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 是否进行生产操作过程安全审查？ | 法律/法规/标准/规范 | 《管道及仪表流程图 (P&ID) 安全审查规范》 (HG/T 20714-2023) | 7.2.2 生产操作过程安全审查应审查生产操作过程中物料的装卸、操作条件改变、物料中断、误操作等安全风险。 | 未进行生产操作过程安全审查 | 查审查报告 |
| 187 | 是否进行管道等级变化审查？ | 法律/法规/标准/规范 | 《管道及仪表流程图 (P&ID) 安全审查规范》 (HG/T 20714-2023) | 7.2.3 管道等级变化审查应对管道连接处等级变化时管道系统的安全性进行审查，防止管道等级分界不合适造成管道和设备发生超温、超压、腐蚀、爆炸等危险。 | 未进行管道等级变化审查 | 查审查报告 |
| 188 | 间歇和半间歇的精细化工反应是否开展反应安全风险评估？ | 法律/法规/标准/规范 | 《化工建设项目安全设计管理导则》 (AQ/T 3033-2022) | 6.1.5 涉及重点监管的危险化工工艺和金属有机物合成反应(包括格氏反应)的间歇和半间歇的精细化工反应，有下列情形之一的，应开展反应安全风险评估： a) 首次使用新工艺、新配方投入工业化生产的； b) 国外首次引进的新工艺且未进行反应安全风险评估的； c) 现有工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更的； d) 因反应工艺问题，发生过生产安全事故的。 | 间歇和半间歇的精细化工反应未开展反应安全风险评估 | 查反应安全风险评估报告 |

90