安 检 查 手 册

94 功能性房间的暖通空调系统的控制柜是否设置备用电源？ 法律法规/标准规范 7.1.1 功能性房间的暖通空调系统的控制柜宜设置备用电源。 无 查现场

95 通风空调设备是否与建筑物的火灾报警系统联锁？ 法律法规/标准规范 7.1.2 通风空调设备应与建筑物的火灾报警系统联锁，火灾发生时自动关闭防火阀，并切断与消防无关的通风空调设备的电源。 无 查联锁台账

96 集中空调系统的运行空调机与备用空调机之间是否设置故障自动切换、定动切换功能？ 法律法规/标准规范 7.1.4 集中空调系统的运行空调机与备用空调机之间宜设置故障自动切换、定时自动切换。 无 查联锁台账

97 装卸区操作平台高于2m未设置防护栏 法律法规/标准规范 7.1.5 装卸区操作平台高于坠落基准面2m以上时应设置防护栏 无 查现场

98 未设置风向标或安全警示标识 法律法规/标准规范 7.1.6 存在火灾、和有害气体泄漏的汽车装卸设施内应设置风向标 无 查现场

99 高毒物料装卸区未设置告知卡（牌）或职业病危害警示标识 法律法规/标准规范 7.1.7 高毒物料的装卸区应设置告知卡（牌），其内容应符合GBZ/T 203的有关规定 无 查现场

332