安 检 查 手 册

| 75 | 装车过程中，对车辆静电接地的断开、可燃有毒气体泄漏的检测报警等情形，是否实现联锁停止装车？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 76 | 登上车顶人员登高保险带是否已正确佩戴？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 77 | 卸料软管、连接卡口确认是否连接牢固而且无缺损老化现象 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 78 | 受压槽车的紧急切断装置是否完好 | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 79 | 是否由专人负责卸料及泵开停、阀门开关？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |
| 80 | 卸料结束后关闭进出口阀门，装车鹤管或软管是否已收回到固定位置，车辆的静电接地是否已放回原位？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查现场 |

| 81 | 甲B、乙、丙A类液体的装车是否采用液下装车鹤管？ | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》(GB50160) | 6.4.2甲B、乙、丙A类液体装车是否采用液下装车鹤管。 | 无 | 查现场 |
| 82 | 液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m；甲B、乙A类液体装卸鹤位及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小于4.5m。 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》(GB50160) | 6.4.2甲B、乙A类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m；甲B、乙A类液体装卸鹤位及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小于4.5m。 | 无 | 查现场 |
| 83 | 甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m。 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》(GB50160) | 4.2.12甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m。 | 无 | 查现场 |

352