安 检 查 手 册

39 甲B类固定顶液体储罐是否采取防止日晒升温的措施？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.4(略)

无

查设计 图、现 场

40 立式储罐与防火堤距离是否大于罐壁高度的二分之一？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.13(略)

无

查设计 图、现 场

41 相邻罐组防火堤之间的距离是否小于7m？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.14相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地

距离不 足或中 间设置 其他设 备

查现 场、总 图

42 设有防火堤的罐组内设置隔堤的要求是否满足以下要求：

1、单罐容积大于20000m3单独一隔

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.15设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤：

1.单罐容积大于20000m3时，应每个储罐一隔；

2.单罐容积大于5000m3且小于或等于20000m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300mm的围堰。

3.单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3；

4.隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。

沸溢性 液体储 罐的布 置不符合 要求

查现 场、总 图、设 计文件

43 多品种液体罐组内是否按要求设置隔堤？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.16多品种的液体罐组内应按下列要求设置隔堤：

1.甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间；

不同灭 火介质 的储罐 布置在

查现 场、总 图、设 计文件

44 多品种液体罐组内是否按要求设置隔堤？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160)

6.2.16多品种的液体罐组内应按下列要求设置隔堤：

1.甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间；

不同灭 火介质 的储罐 布置在

查现 场、总 图、设 计文件