安 检 查 手 册

| 可燃液体储罐罐组应设置防火堤，是否符合要求？ | 法律法 规/标准 规范 | GB 51428-2021《煤化工工程设计防火标准》 | 3. 压缩机及设备（设施）上方易泄漏部位和房间内顶部易于积聚可燃气体的部位。应设置可燃气体探测器，并应方便校验和维护；4. 受自然条件和工艺条件限制需封闭的压缩机房间。应设置自然通风或机械通风设施；5. 压缩机房间的地面应采用不发火花地面，不宜设置地坑或地沟 | 无 | 查现场 |
| 88 |  |  | 7. 2. 12 可燃液体储罐罐组应设置防火堤，并应符合下列规定：防火堤应能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响，且不应渗漏；2. 防火堤应采用不燃材料。其耐火极限不得小于5.50h；3. 常压罐组、低压罐组、甲、类液体的压力储罐罐组。其防火堤的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐；4. 立式储罐防火 度应为计算高度加0.2m。且不 m（以堤内设计地坪标 计）。不宜 m（以防火堤外侧设 计地坪 车道路面较低者计）：卧式储罐防 度不应低于0.5m（以堤内设计地 度大于2.2m的防火堤应设消防操作平 操作平台面积不宜小于2.0m×2.0m。操 作面宜与防火堤顶面齐平，2个消防操作平 台的间距不宜大于30m |  |  |

检查日期： 检查人员（签字）：