安 检 查 手 册

108 传送或运输易燃固体材料的传送带，所用传送带及其转速是否满足要求？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电 事故通用要求

7.5 用于传送或运输固体材料的传送带，通过传送带端部运至料头或斜槽的材料能够携带大量电荷，应注意静电引燃的风险，不同场所所用传送带及其转速要求应符合表3的要求。

无

查现场

109 在使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时，是否使用金属或导静电容器？是否对金属容器及金属漏斗跨接并接地？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电 事故通用要求

8.1.2 在使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时，应用金属或导静电容器，不应使用静电非导体容器，对金属容器及金属漏斗应跨接并接地。

无

查现场

110 轻质油品装油时，油面电位应低于12kV？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电 事故通用要求

8.1.3 轻质油品装油时，油面电位应低于12kV。

无

查现场

111 轻质油品安全静止电导率应大于50pS/m？

法律法 规/标 准规范

GB12158-202 电 事故通用要求

8.1.4 轻质油品安全静 率应 大于50pS/m。

无

查现场

112 用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电 事故通用要求

8.1.5 当用软管 燃液体时，应使用导电软 附金属丝、网的 橡胶管， 接时注意静电的导通 性。

无

查现场

113 装油鹤管、管道、罐车应跨接和接地。采用顶部装油时，装油鹤管口应深入到距槽罐的底部不大于200mm？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电 事故通用要求

油鹤管、管道、罐车应跨 接地。采用顶部装油时，装油鹤 口应深入到距槽罐的底部不大于 200mm。

无

查现场

212