安 检 查 手 册

| 44 | 防火堤穿管处是否使用不燃材料进行封堵？是否留有空隙？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160) | 2. 水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；3. 相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；4. 助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。 | 同一个罐区 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 防火堤内排水设施设置是否符合要求？雨水排放管道是否从防火堤地面以下通出堤外？ | 法律法规/标准规范 | 《储罐区防火设计规范》(GB 50551-2014) | 3. 2.9 防火堤内应设置集水设施，连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应采取安全可靠的截油排水措施； | 未设计水封 | 查现场、总图 |
| 46 | 距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160) | 7.3.6 罐组内的生产出口，且应在与水封之间。 | 道应有独立的排放水封，在防火堤上应设置易开关的隔断阀。 | 未设置措施 |
| 47 | 散发较空气轻的可燃气体(例如：氢气)甲类厂房仓库等，是否采用轻质屋面板?顶棚是否平整、无死角，上部空间通风良好？ | 法律法规/标准规范 | 《建筑设计防火规范》GB500 | 7.1.5 比空气重的可燃气体设备30m内应采取措施防止可燃气体窜入和积聚。 | 无 | 查现场 |
| 48 | 散发较空气轻的可燃气体(例如：氢气)甲类厂房仓库等，是否采用轻质屋面板?顶棚是否平整、无死角，上部空间通风良好？ | 法律法规/标准规范 | 《建筑设计防火规范》GB500 | 6.5 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好。 | 无 | 查现场 |

25