安 检 查 手 册

| 放空口：<br>◆经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组 | 标准》(GB/T50493-2019) | 液体采样口和气体采样口；<br>液体(气体)排液(水)口和放空口；<br>经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组 | 时有人值守的值班室或操作室的；<br>(3)可燃和有毒有害气体检测报警器安装高度不符合规范要求的；<br>(4)可燃和有毒有害气体检测报警器报警值、分级等不符合要求的；<br>(5)可燃和有毒有害气体检测报警器报警信息未实现连续记录的；<br>(6)可燃和有毒有害气体检测报警器因检定临时拆除，企业已经制定了相应安全控制措施的；<br>(7)可燃和有毒有害气体检测报警器未定期检定，但未发现报警器有明显问题的。 |
| 检查设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间是否设置可燃气体和(或)有毒 | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》 | 十、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸 | 以下情况不判定为重大隐患：<br>(1)可燃和有毒 | 查设计图、现场 |

52