安 检 查 手 册

| 每日/每周/每月检查记录是否完整？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 1. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量；<br>2. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求； | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳压泵的流量和压力是否符合要求？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。 | 无 | 查现场 |
| 消防水泵、稳压泵是否设置就地强制启停泵按钮？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施，当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效储水容积不宜小于150L。 | 无 | 查现场 |
| 稳压泵的启停是否符合要求？是否由消防给水管网或水罐的压力开关或变送器自动控制？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 | 无 | 查现场 |
| 稳压泵吸水管和出水管阀门设置是否符合要求？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。 | 无 | 查现场 |
| 消防控制室或值班室，是否具有对消防水泵的控制和显示功能？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 11.0.7 消防控制室或值班室，具有下列控制和显示功能：<br>1. 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮；<br>2. 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态；<br>3. 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。 | 无 | 查现场 |
| 电动驱动消防水泵自动巡检是否符合要求？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时，巡检功能应符合下列规定：<br>1. 巡检周期不宜大于7d，且应能按需要任意设定； | 无 | 查现场 |

265