安 检 查 手 册

18 氧气气瓶是否与乙炔等可燃性气体气瓶混放？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 7.4.19氧气气瓶不能与乙炔、CO、CH4等可燃性气体气瓶混放。 燃气钢瓶混放

19 使用钢瓶气管道的试验台离墙距离是否不低于60CM？ 法律法 规/标 准规范 SH/T3103-2019 5.2.2.4(略) 距离过小 查现场

20 易制毒、易制爆与剧毒化学品的领取，是否由两人以当日实验的用量领取，如有剩余是否在当日退回，并填写相关记录？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 7.5.2易制毒、易制爆与剧毒化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，并填写相关记录。 领用量超过当日用量 查现场、制度

21 使用易制毒、易制爆与剧毒化学品是否单人操作？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 7.5.3使用易制毒、易制爆与剧毒化学品时，应有两人以上方可进行，一人操作，一人监护。操作时应考虑危险化学品的特性并按照仪器/设备操作规程执行。 单人操作 查现场

22 实验室是否设置相应的火灾报警器、可燃有毒气体报警器？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 9.1.1实验室应配备必要的安全报警系统，如火灾报警器、可燃气体报警器、有毒、有害气体报警器等。 未设置可燃有毒气体报警器 查现场

23 使用或储存惰性气体（氮气、二氧化碳、氩气等）的房间是否设置氧含量报警设施？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 9.1.2实验室使 储 性气体的房间应配备氧气报警器。 未设置氧含量报警氧含量报警设施未投用或已损坏 查现场

24 贮存危险化学品房间是否安装自动报警监测/火灾自动报警系统？ 法律法 规/标 准规范 T/CCSAS005-2019 9.1.3贮存危险化学品房间内应根据风险评估结果安装相应的自动报警监测和火灾自动报警系统。 未设置 查现场

414