安 检 查 手 册

| 71 | 取样口是否设有在振动的设备或管道上？如设置是否采取减振措施？ | 国家检查重点 | 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011） | 7.2.4取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。 | 无 | 查现场 |
| 72 | 检查酸、碱管道法兰是否设置防护罩？ | 国家检查重点 | 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012-2011） | 酸、碱管道法兰未设置防喷溅措施 | 无 | 查现场 |
| 73 | 可燃气体压缩机的吸入管道是否有防止产生负压的措施？ | 法律、法规、标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 7.2.10可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的措施。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 74 | 可燃液体容器内可能存在空气时液下进料的措施 | 法律、法规、标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 7.2.14当可燃液体容器内可能存在空气时，其入口管应从容器下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至容器底200mm处。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 75 | 液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道是否在靠近设备根部设置切断阀？ | 法律、法规、标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 7.2.15液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀，当设备容积超过40m³且与泵的间距小于15m时，该切断阀应为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于15m。 | 未设置具有就地操作或远程操作功能的遥控阀 | 查设计图、现场 |
| 76 | 进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道是否在装置的边界处设隔断阀和8字盲板？ | 法律、法规、标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 7.2.16进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。 | 在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板；公用工程管道也应在装置边界处设隔断阀 | 查设计图、现场 |

58