# 安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 安全阀、压力表等安全附件是否定期检验并在有效期内使用？ | 国家检查重点 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2（4）条 | 略 | 无 | 现场检查和台账记录查阅 |
| 32 | 在用安全阀进出口切断阀是否全开？ | 重大事故隐患 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG Z1-2016） | 第9.1.3条略 | 安全阀手阀未完全打开，爆破片已破损仍使用安全阀整定压力错误 | 现场检查 |
| 33 | 安全阀是否垂直安装？连接安全阀入口管件孔径是否小于安全阀入口截面积？是否采取铅封或锁定？爆破片是否正常投用？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 |  |  |
| 34 | 压力表的选型是否符合功能要求，压力范围及检定标记明显？ | 国家检查重点 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006） | 9.2.1.1略 | 压力表选用量程不合适未设置红线压力 | 现场检查 |
| 35 | 是否对生产装置区涉及易燃易爆、剧毒物料的管线存在的打“卡具”的位置建立台账？ | 国家检查重点 | 《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》应急厅〔2023〕5号 | 三、整治重点内容（略） | 未进行评估，未制定临时安全措施 | 查台账、现场 |
|  | 是否对打“卡具”等带病运行部位进行安全评估？是否对打“卡具”等带病运行部位制定临时安全措施直至消除？ |  |  |  |  |  |

511