# 安 检 查 手 册

| 表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 6.1. 2防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。产品标志铭牌和提示标志牌应符合9.1的要求 | 查文件、查现场 |
| 防火门门扇面板和门框使用钢板实际厚度是否满足设计要求 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 6.2. 1.1防火门门扇面板和门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T708、GB/T709的规定。 1.2防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T573.1的规定。 6.2. 6.2. 1.3防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T25970的规定。 | 查文件、查现场 |
| 门框主体材料作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料燃烧性能是否合格 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 6.3. 1门框主体材料作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料，其燃烧性能不应低于GB8624-2012中表2规定的B级。 | 查文件、查现场 |
| 安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，是否能输出警示信号 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 6.6联动信号接收与反馈功能 6.6. 1安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，应能输出警示信号。 6.6. | 查文件、查现场 |

页码：289