安 检 查 手 册

86
液化烃球形储罐本体是否设置就地和远传温度计，并保证在最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维护。

法律法規/标准规范
《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH3136-2003)

5.1 液化烃球形储罐本体应设置就地和远传温度计，并应保证在最低液位时能测量液相的温度而且便于观测和维护。

无

查现场

87
液化烃储罐液位测量仪表是否采用玻璃板液位计？
是否同时设远传液位计？

法律法規/标准规范
《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH3136-2003)

5.3.1 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计，但不宜选用玻璃板液位计。

无

查现场

88
企业生产装置和储存设施是否按照GB/T50493设置可燃气体和有毒气体检测报警装置，是否按照HAZOP分析结果设置紧急切断装置、自动化控制系统，构成重大危险源的是否按照GB/T50770设置安全仪表系统。

法律法規/标准规范
GB45189-2025 氰化物安全生产管理规范

第5.3条：企业生产装置和储存设施应按照GB/T50493设置可燃气体和有毒气体检测报警装置，按照危险与可操作性(HAZOP)分析结果设置紧急切断装置、自动化控制系统，构成重大危险源的按照GB/T50770设置安全仪表系统。

无

查现场、查资料

89
作业场所是否优先选用自然通风，条件受限时是否采用机械通风，机械通风系统是否与现场气体检测报警装置联锁进行自动化控制。

法律法規/标准规范
GB45189-2025 氰化物安全生产管理规范

第5.5条：作业场所应优先自然通风，条件受限时，机械通风。机械通风系统检测报警装置联锁。

无

查现场、查资料

90
仪器外观是否完好，表面无剥落、锈蚀，便携式仪器便于携带，固定式仪器具备防风雨、防沙尘、防虫结构。

法律法規/标准规范
GB12358-2024 作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.1.1仪 洁平整，漆色镀层均匀， 落锈蚀现象；便携式仪器 带/佩戴或移动；固定探测部件具有防风雨、防虫结构，且安装方便

仪器外壳损坏、固定式仪器防护结构缺失

查现场、查资料

91
仪器是否具备工作状态显示(正常运行、故障状态)

法律法規/标准规范
GB12358-2024 作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

5.1.2仪器应具有工作状态显示，至少包括正常运行、故障状态

无状态显示或显示异常

查现场、查资料

252