安 检 查 手 册

| 进入正常运行状态? | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB50160) | 8.3.6 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵、稳压泵是否分别设置备用泵? | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB50160) | 8.3.8 消防水泵的主泵应采用电动泵 | 无 | 查现场 |
| 消防水泵的主泵是否采用电动泵? | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 | 11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定：1 双路电源自动切换时间不应大于2s；2 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 | 无 | 查现场 |
| 消防水泵的双电源切换是否符合要求? | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 | 11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启动按钮，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 | 无 | 查现场 |
| 双电源切换时间是否大于2s? | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 | 11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，并应符合下列要求：1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态；2 当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并应确保24h有人工值班。 | 无 | 查现场 |

263