# 安 检 查 手 册

| 序号 | 项目 | 标准（安监总管三〔2017〕121号） | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 可燃液体地上立式储罐是否按要求设置消防冷却水系统？ | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) | 第8.4.5条 可燃液体地上立式储罐应设置固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于17m储罐，容积等于或大于10000m3储罐，容积无等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。 | 查现场 |
| 76 | 全压力式及半冷冻式液化烃储罐是否采用消防水喷淋等消防水设施？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) | 8.10.2全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定：1. 当单罐容积等于或大于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统；2. 当单罐容积大于100m3，且小于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统；3. 当单罐容积小于或等于100m3时，可采用移动式消防冷却水系统。 | 查现场 |
| 77 | 1. 全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的控制阀应处于罐区防火堤外，距被保护罐壁不宜小于15m。<br>2. 可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外。 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) 第8.10.10、8.4.5条 | 1. 全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的控制阀应处于罐区防火堤，保护罐壁不宜小于15m。<br>2. 可燃液体立式储罐的控制阀门应防火堤外，且距被保护罐壁不宜小于15m。 | 查现场 |