安 检 查 手 册

104 是否呼吸阀的排气压力小于储罐的设计正压力，呼吸阀的进气压力应大于储罐的设计负压力

法律法 规/标准 规范

《石油库设计规范》 GB50074-2014

6.4.5 呼吸阀的排气压力应小于储罐的设计正压力，呼吸阀的进气压力应大于储罐的设计负压力。当呼吸阀所处的环境温度可能小于或等于0℃时，应选用全天候式呼吸阀。

无

查现场

105 承重钢结构是否设置了耐火保护措施？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

5.6.1 下列承重钢结构，应采取耐火保护措施：

1.单个容积等于或大于5m³的甲、乙A类液体设备的承重钢构架、支架、裙座；

2.在爆炸危险区范围内，且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座；

3.操作温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m³的乙B、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座；

4.加热炉炉底钢支架；

5.在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架；

6.在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座

无

查现场

106 承重钢结构耐火保护的范围，耐火极限不应低于2h

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.6.2条

5.6.2 本标准第5.6.1条所述的承重钢构构的下列部位应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h。（略）

无

查现场

107 工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料是否采用不燃材料？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

5.1.1 工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定：

1.设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料

无

查现场

140