# 安 检 查 手 册

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | 金属电缆桥架是否进行防静电接地？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工仪表接地设计规范》(SH/T3081-2003) | 3.4.4金属电缆桥架应进行防静电接地。<br>3.4.5非金属电缆桥架其静电汇流线应接地。 | 无 | 查现场 |
| 79 | 爆炸危险场所的仪表防爆是否满足电气类别、级别、组别的规定？ | 法律法规/标准规范 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014) | 5.2.3防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别；Ⅱ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系符合表5.2.3-2的规定。Ⅲ类电气设备的最高表面温度应按国家现行有关标准的规定进行选择 | 重点检查防爆电气类别、级别、组别是否满足该爆炸环境的级别和组别的要求 | 查现场 |
| 80 | 仪表线缆桥架、沟道、钢管配线的隔离密封满足要求？ | 法律法规/标准规范 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.3条<br>《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)第7.4.8条<br>《石油化工仪表管道线路设计规范》 | 5.4.3爆炸性环境应符合下列规定：<br>2敷设电缆或导管，或埋设或架空，或敷设于沟道、电缆桥架的不同区域之间墙或楼板间应采用非燃性材料 | 无 | 查现场 |
| 81 | 仪表线缆桥架、沟道、钢管配线的隔离密封满足要求？ | 法律法规/标准规范 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.3条<br>《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)第7.4.8条<br>《石油化工仪表管道线路设计规范》 | 配线钢管连接的螺纹部分涂以铅油或磷化膏。在可能凝结冷凝水的地方，管线上应装设排除冷凝水的密封接头。 | 无 | 查现场 |

250