安 检 查 手 册

| 70 | 启闭装置安装是否满足规范 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 3.6 启闭装置 openandcloseddevice 安装在建筑通风和排烟系统中的防火阀门上，通过手动控制、电动控制或温感释放控制等方式的操作，从而实现防火阀门启闭功能的装置。 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 是否按规范要求安装温控释放装置 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 3.7 温控释放装置 thermalreleasemechanism 用以评估预定位置处气流温度参数、能在达到其预定值时自动并控制阀门、自动排烟窗等关闭或开启的温度控制装置。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 72 | 防火阀门的阀体、叶片、挡板等部件选材是否满足规范 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 5.1. 1防火阀门的阀体、叶片、挡板等部件采用冷轧钢板、镀锌钢板、不锈钢板或无机防火板等材料制作；排烟口和送风口的装饰部位材料采用铝合金或钢板等材料制作。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 73 | 防火阀门各零部件外观是否满足规范要求 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024建筑通风和排烟系统用防火阀门 | 5.3.1防火阀门各零部件的表面应平整，无裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。5.3.2采用焊接工艺的防火阀门，焊缝应光滑、平整，无虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。采用铆接工艺的防火阀门，铆接结合件应紧固，铆缝应严密，无漏气体、液体等缺陷。5.3.3防火阀门的金属零部件表面均应作防锈、防腐处理，经处理后的表面应光滑、平整，涂层、镀层应牢固，无剥落、开裂、漏漆或流淌现象。5.3.4阀门法兰规格应与配套安装的管道相适应。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 74 | 阀门是否使用具备现场或远程复位功能的启闭装置 | 法律法规/标准规范 | GB 15930-2024建筑通风和排烟系统 | 6.1.3复位功能 阀门应使用具备现场或远程复位功能的启闭装置。操作启闭装置使阀门复位应方便、灵活、可靠。 | 无 | 查文件、查现场 |

291