安 检 查 手 册

82 检查电涌保护器的主要性能参数，包括电压保护水平、冲击放电电流等，确保其满足保护要求。

法律法 规/标 准规范

GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

5.5.6.2 SPD的主要性能参数应符合GB/T18802.11及下列规定：低压电源系统SPD的电压保护水平（U）应符合表9的规定；试验类型、I类试验的冲击放电电流（I）或II类试验的标称放电电流（I）应符合5.5.6.1.1的规定。

无

查现场、查资料

83 检查电涌保护器的电气连接性能，确保其接地可靠，过渡电阻值符合要求。

法律法 规/标 准规范

GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

5.5.6.8 SPD接地端与等电位连接导体之间应电气连接，其间过渡电阻值不应大于0.20Ω。

无

查现场、查资料

84 评估磁屏蔽的效果，确保其能够有效减少雷电电磁脉冲对电气和电子系统的影响。

法律法 规/标 准规范

GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

5.5.4.4建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效果应符合被保护设备厂商的规定；当无法获取该规定时，应符合附录H的规定。

无

查现场、查资料

85 检查爆炸危险环境的防雷措施，包括防雷分类的正确性和相应的防护措施是否到位。

法律法 规/标 准规范

GB/T21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

附录B爆炸危险环境分区和防雷分类应符合附录B的规定。各类防雷建筑物的防雷措施应符合GB50057-2010中相应条款的要求。

无

查现场、查资料

86 查现场的静电接地是否按要求设置？

法律法 规/标 准规范

GB12158-2024防止静电事故通用要求

4.2.2.1在静电危险场所，所有对地绝缘的静电导体应接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接。对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

无

查现场

206