# 安 检 查 手 册

| 71 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 5.2.5 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。 | 动火点附近有排气筒 | 查现场 |
| 72 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 5.2.6 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。 | 动火点附近有排气筒 | 查现场 |
| 73 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 5.2.9 动火期间，距动火点30m内不应排燃气体；距动火点15m内不应排放燃液体；在动火点10m范围内，点上方及下方不应同时进行或喷漆作业；在动火点1m内不应进行可燃性粉尘清扫。 | 动火点附近有排气筒 | 查现场 |
| 74 | 国家检查重点 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 5.2.11 特级动火作业，且作业现场应配备应急照明、通讯设备。 | 未使用防爆设备 | 查现场 |
| 75 | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 5.2. 电焊机作业时，电焊机与动火不应超过10m，不能满足要求时电焊机作为动火点进行管理。 | 非防爆设备未进行管理 | 查现场 |

---

566