# 安 检 查 手 册

| 156 | 检查是否根据设备的使用频率、环境条件和历史维护调整检查频率，确保可靠运行。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规 范》 | 5.5.3 检查频率应根据与设备 坏有关的特定工作环境、使用和经 验。 | 检查频率不合理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 检查维护工作是 持了设备的防爆完整，包括清洁、润滑、紧、 损坏部件等。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3836.16-爆炸性环境 第：电气装置检 规范》 | 6.1 维护应保持设备防爆型式的完整性，必要时应采取适当的补救措施。 | 维护不符合要求或未保持防爆完整性 |
| 158 | 检查更 零部件是否符合制造商的要求，未经授权的更换可能导致设备性能下降。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3.6-2024《爆炸性 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 6.2 更 部件应按照制造商说明书或其他 的要求进行。 | 更换零部件不符合要求 |
| 159 | 检查拆除设备时是否确保安全，避免暴露的导线引起或火花，拆除后的设备是 善保管。 | 法 规/标 准规范 | GB 3836.16-2024《爆炸性 第16部分：电气装置检查与维护规范》 | 气设备暂时从装置上拆除时，应将 的导线按下列方式之一进行处理： 正确连接到适当外壳内的端子上、与所 有供电电源断开，并使其绝缘、与所有 供电电源断开并接地。 | 拆除不符合要求 |
| 160 | 检查带电维护是否仅限于必要操作，并由专业人员进行，确保不影响设备的本安性能。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3836.16-爆炸性环境 第1：电气装置检 规范》 | 6.4 根据制造商的 对通电本质安 行维护工作。 | 带电维护不符合要求 |
| 16 | 电 计、选型检查：检查 置的设计和选型是否标准要求；查看设计文件选型依据，确认是否满足危险场所的分类和设备保护级别 (EPL) 要求。 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 5.2 根 行设计、选型：新的装置， 应用，应按照4.3 验证设备的符 合 所分类文件中的EPL，应遵表1 L和区域的关系。 | 设备选型不符合危险场所的EPL要求，设计文件不完整或缺失 |
| 162 | 设备安装检查：检查是否符合标准要求；安装 | 法律法 规/标 准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 6.1 防止危险（引燃性）火花：应防止裸露带电部件不慎接触，单一本质安全电路部件除外。 | 设备安装位置不当，存在引燃风险 |

---

221