# 安 检 查 手 册

| 41 | 制？是否能保障充足的注水水源、注水压力 | 《石油化工企业设计防火规范(2018年版)》(GB50160) | 6.3.16 全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。 | 遇水发生反应的液化烃(如氯甲烷)储罐可以不设置注水措施。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | 《液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003) | 7.4 丙烯、丙烷、混合C4抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。 | 二甲醚储罐可不设置注水措施。易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚砜、环氧乙烷、氨等液化烃球罐不应设置注水措施； |
| 43 |  | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023) | 6.1.1 物料储存温度大于0℃，且进出料口在下部的全压力式储罐，容积大于100m³时应设注水设施(工艺介质有特殊要求不能注水的除外)，容积小于或等于100m³时应经过风险评估确定是否需要设注水设施。 | 2. 储罐注水措施未设置手动功能的远程控制阀，判定为重大隐患。 |
|  |  |  |  | 3. 储罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水压力，判定为重大隐患。 |

345