安 检 查 手 册

| 239 | 安全联锁未经审批摘除或超期使用，或数据记录被篡改 | 法律/法规/标准/规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第9.5-9.6条 | 不应未经审批停用监控设备或篡改数据；安全联锁临时摘除不应超过1个月，期间应采取有效安全措施 | 查验设计文件、操作规程、系统实时参数、维修保养记录等，证实满足本章要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 未定期进行系统检测/检验，或维护记录不全 | 法律/规范/标准/规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第9.7条 | 期对系统进行检测、检验，做好维护养记录并签字确认 | 查验设计文件、操作规程、系统实时参数、维修保养记录等，证实满足本章要求。 |
|  | 未对报警分级管理，或未建立处置流程 | 法律/法规/ | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第10.1-10.2条 | 应对报警显示；分 | 查验操作规程、报警分析处置记录、系统历史数据等，证实满足本章要求。 |