安 检 查 手 册

65 动火前，是否安排专人监火；监火人在动火时，是否坚守现场

66 监护人是否接受培训，清楚监护职责，佩戴明显标识

67 金属焊接/切割作业人员，是否持有效特种作业人员操作证？

68 动火前是否将生产设施管道与动火设施有效隔离断开？例如：加盲板、拆除管线

69 动火前是否分析动火设施内部物质风险，制定防护措施？例如：管线封闭、氮气吹扫、蒸汽蒸

70 动火前是否检查动火位置可燃物，采取清理措施？例如：球罐周边采取水雾驱散稀释

71 动火前是否检查动火设施可燃内衬或构件的，采取隔离措施？

国家检查重点

国家检查重点

法律/法规/标准/规范

法律/法规/标准/规范

《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)

5.2.1 动火作业应有专人监护

4.10 监护人经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗

4.9 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗

5.2.2 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

5.2.3 拆除管线进行动火作业，先查明其内部介质危险性、工向，并根据所要拆除防护措施。

5.2.4 动火点 其下方如有可燃物、电缆桥架、窨井、地沟、水封设施、污水井等，检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围15m范围内有漏易燃、可燃物料的设备设施，应隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

无

关闭阀门代替盲板进行隔离

查动火证、查现场

查监火人

查焊工操作证

关闭阀门代替盲板进行隔离

查现场、查作业票

55