安 检 查 手 册

82 高架火炬的设置是否符合下列规定：1.严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体；2.火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；3.距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空

法律 法规/标准 规范

《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)

5.5.21装置内高架火炬的设置应符合下列规定：1.严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体；2.火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；3.距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空

无 查设计文件

83 封闭式地面火炬的设置除按明火设备考虑外，是否符合下列规定：1.排入火炬的可燃气体不应携带可燃液体；2.火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；3.火炬应采取有效的消烟措施

国家 检查 重点

《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)

5.22封闭式地面火炬的设置除按明火设备考虑外，还应符合下列规定：1.排入火炬的可燃气体不应携带可燃液体；2.火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；3.火炬应采取有效的消烟措施。

无 查设计文件

84 检查火炬系统是否设置了分液罐，是否设置防回火设施(水封、分子封等)？

国家 检查 重点

《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)

5.5.16可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备

无 查设计图、现场

85 检查是否有不应排入全厂可燃性气体排放系统(火炬)的气体

法律 法规/标准 规范

《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》(SH3009-2013)

5.3.1下列气体不应排入全厂可燃性气体排放系统，应排入专用的排放系统或另行处理：a)可能与可燃性气体排放系统内的介质发生化学反应的气体；b)易聚合、对排放系统管道的通过能力有不利影响的可燃性气体；c)氧气含量大于2%(v%)的可燃性气体；重点检查：1)氧气含量；剧毒介质和酸性介质的气体2)RT0/CT0等尾气处理系统重点检查可燃气体含量检测，超标后

查设计图、现场

60