# 安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 涉氯企业异常工况处置是否满足要求？ | 法律法 规/标准 规范 | 《化工企业氯 气安全技术规 范》GB 11984-2024 | 4.2.4 异常工况处置应符合及时 遵守安全状态、现场处置人员最 少化、全面辨识分析风险稳妥处置、 有效防止能量意外释放、全局考 虑统一指挥的原则，制定相应措 施，现场处置人员不应超过6人。 | 无 | 查文件、查记 录、查现场 |
| 81 | 检查氯气管道外壁温度是否有超过 121℃的情况或者风险？包括现场动火 作业、不规范的设计、不规范的操作等 | 法律法 规/标准 规范 | 《化工企业氯 气安全技术规 范》GB 11984-2024 | 4.2.5 不应在未清空的氯气设 备、管道外壁进行动火作业。在氯 气设备、管道附近进行动火作业 时，应采取防火花喷溅、隔热措 施，防止使用碳钢材质的氯气设 备、管道外壁温度超过121℃。 | 用中、高 压蒸汽、 电伴热带 等作为氯 气管道伴 热 | 查设计、查现 场、查风险分析 报告 |
| 82 | 检查液氯停止输送期间，是否存在封闭 管道？ | 法律法 规/标准 规范 | 《化工企业氯 气安全技术规 范》GB 11984-2024 | 4.2.6 液氯停止输送期间，不应 封闭管道，防止管道出现满液封闭 状态。液氯管道内压力出现异常情 况时应采取安全泄放或抽空措施， 停产、泄漏时应采取抽空或氮气、 干燥空气置换等措施，并将管道与 液氯系统隔离。 | 无 | 查设计、查现场 |
| 83 | 氯气场所的作业人员是否按要求佩戴便 携式氯气报警仪？ | 法律法 规/标准 规范 | 《化工企业氯 气安全技术规 范》GB 11984-2024 | 4.2.7 氯气场所的作业人员应佩戴 便携式氯气报警仪，使用符合GB 39800.2规定的个体防护装备。 | 无 | 查现场 |

329