# 安 检 查 手 册

| 27 | 易燃液体、易燃气体仓库内，照明等电气设备，是否符合防爆要求？ | 法律/法规/标准规范 | 爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014 | 5.2爆炸性环境电气设备的选择（略） | 重点：防爆电气的类别级别和组别 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 是否使用非防爆叉车装卸搬运易燃易爆危险化学品？进入甲乙类库房区域的是否是防爆叉车？ | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022 | 6.1.3应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品 | 无 | 查现场 |
| 29 | 在易燃液体、易燃气体仓库的使用是否使用非防爆手动工具？ | 法律/法规/标准规范 | 《爆炸性环境爆炸预防和防护》GBT25285.1-2021 | 附录c（规范性）爆炸性环境用工具应区别下列两种不同类型的工具：a)使用时，仅能引起单次火花的工具（例如螺丝刀、扳手、冲击螺丝刀）；b)切割或磨削过程中产生火花簇射的工具。在0区和20区，不允许使用能引起火花的工具。在1区和2区，钢制工具符合a)项要求时，才允许使用。如果能确保工作场所不存在危险爆炸性环境，允许使用符合b)项要求的工具。然而，如果由于出现II C类爆炸物质（根据GB/T 3836.1 1)（乙炔、二硫化碳、氢气）和硫化氢、环氧乙烷及一氧化碳而存在爆炸风险，在1区绝对不允许使用任何类型的钢质工具，除非在使用这些工具的过程中确保工作场所不存在危险爆炸性环境。 | 无 | 查现场 |

---

341