安 检 查 手 册

| 50 | 储存易氧化、易聚合不稳定的液化烃时，是否采取补氢措施。 | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023) | 6.1.6储存易氧化、易聚合不稳定的液化烃时，应采取补氢措施。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点是否设置双阀？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023) | 6.1.7液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点应设双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲板。液化烃管线放空放净处应设双阀或单阀加封堵设施。 | 无 | 查现场 |
| 52 | 液化烃管线上设置双阀或单阀加封堵设施？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023) | 6.6.2液化烃压力式储罐应设置高液位报警，低液位报警、高高液位报警和低液位报警，高液位报警是否联锁关闭储罐进料紧急切断阀。 | 无 | 查现场 |
| 53 | 液化烃压力式储罐是否设置高、低液位报警，高高液位报警和低液位报警？ | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》(AQ3059-2023) | 7.2.17输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进、出企业围墙处设置紧急切断阀。 | 无 | 查现场 |
| 54 | 输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进、出口围墙处设置紧急切断阀？ | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) | 10.1.1罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。 | 无 | 查现场 |
|  | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备是否可对罐区现场的实际情况实现全面覆盖？ | 国家检查重点 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ 3036-2010) | 10.1.2摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。 | 无 | 查现场 |
|  | 安全监控装备摄像头是否可以有效监控到储罐顶部；有防爆要求的区域是否使用防爆摄像机？ |  |  | 10.1.3摄像机视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.4摄像机监控设备的选型和安装要符合 |  |  |

347