安 检 查 手 册

65

自动化控制系统是否设置不间断电源？

重大事故隐患

《仪表供电设计规范》（HG/T20509-2014）

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）

3.2.3 仪表电源负荷属于一级负荷中特别重要的负荷时，应采用UPS；仪表电源负荷属于三级负荷时，可采用普通电源。

7.1.3 后备电池的供电时间：不小于30min。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

检查仪表供电负荷分级台账

无

查现场

仪表气供气压力是否在500kPa（G）～700kPa（G）区间？

法律法规/标准规范

《仪表供电规范》（HG/T20510-2014）

4.2.1 根据设计中心动仪表的选择型要求，可供选用的气源装置送至装置各界区的压力范围宜为：500kPa（G）～700kPa。

定的压力下限值为气，至装置各界区的最低，低于此规定值时，应设置安全措施。

无

查现场

检查仪表供气管网压力是否设置报警？

压力超低是否设置联锁？

是否设置备用气源，如：储气罐、备用空压机？

法律法规/标准规范

《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）

4.3. 管网压力低应报警，低宜联锁。

· 表气源装置在送出总管上在线露点仪，信号送控制室。

· 3.3 备用气源来源：储气罐、备用空压机（也可用干燥的氮气）。

重点检查：露点报警、低压报警

查现场

246