安 检 查 手 册

47

泡沫灭火系统涂色是否符合要求？

法律法 规/标准 规范

《泡沫灭火系统技术 标准》 GB50151-2021

3.1.2系统主要组件宜按下列规定涂色：

1泡沫消防水泵、泡沫液泵、泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液 管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色；

3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环；

4隐蔽工程管道可不涂色。

无

查现场

48

非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固 定 低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择是否符合要求？

法律法 规/标准 规范

《泡沫灭火系统技术 标准》 GB50151-2021

3. . 溶性甲、乙、丙类液体储罐 统泡沫液的选择应符合下列规定：

选用3%型氟蛋白或水成膜泡 当选用水成膜泡沫液时，泡 烧水平不应低于C级。

无

查现场

49

保护非水溶性液体 的泡沫-水喷淋系 统、泡沫枪系统、 泡沫炮系统泡沫液的选择是否符合要求？

法律法 规/标准 规范

《泡沫灭火系统技术 标准》 GB50151-2021

3.2.2保护非水溶性液体 -水喷淋系统、泡沫枪系统、泡 沫炮系统泡沫液的 合下列规定：

1当采用吸气型泡 装置时，可选用3%型氟蛋白、水成膜 泡沫液；

2当采用非 射装置时，应选用3%型水成膜泡沫液。

无

查现场

266