# 安 检 查 手 册

| 53 | 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：<br>1. 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；<br>3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。 | 法律<br>法规<br>／标准<br>规范 | 《供配电系统设计规<br>范》（GB 50052-2009）<br>第3.0.1条 | 略 | 无 | 现场检查 |
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 54 | **现场电气设备是否存在以下情况：**<br>1. 设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；<br>2. 接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；<br>3. 明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志； | 法律<br>法规<br>／标准<br>规范 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）<br>第3.0.4、4.2.9条 | 略 | 无 | 现场检查 |

516