安 检 查 手 册

12
外浮顶罐和内浮顶罐的防雷设置

法律法
规/标
准规范

《石油库设计规范》
GB50074-2014

应装设接闪杆(网)，接闪杆(网)应保护整个储罐

14.2.3储存易燃液体的储罐防雷设计，应符合下列规定：2、外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆(网)但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接，外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳。

检查接闪杆、浮顶与罐体的连接

13
塔体作为接闪器的防雷设置

法律法
规/标
准规范

《石油化工装置防雷设计规
范》GB50650-2011

5.2.3塔体作为接闪器时，接地点不应少于2处，并应沿塔体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连

无

查现场、资料

14
平行敷设的金属管道、框架和电缆金属保护层防雷设置

法律法
规/标
准规范

《石油化工装置防雷设计规
范》GB50650-2011

4.2.7防雷电感应措施应符合下列规
定：
4平行敷设的金属管道、框架和电缆
金属保护层等，当其间净距小于100mm
时应每隔30m进行金属连接。相交或
相距处净距小于100mm时应连接。

无

查现场、资料

15
金属罐体的防雷接地点是否不少于2处？
引下线间距是否大于18m？接地电阻是否小于

法律法
规/标
准规范

《石油化工装置防雷设计规
范》GB50650-2011

5.5.1金属罐体应做防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

无

查现场、资料

190