安 检 查 手 册

| 服、防静电防砸工作鞋的穿戴情况，以及呼吸防护用品、安全带、安全绳等的配备与使用。 | 标准规范 | 电阻燃工作服、防静电防砸工作鞋，不应穿化纤等易产生静电的服装，不应使用化纤抹布等；在存在易燃、易爆、有毒、有害介质泄漏风险时，应根据实际情况选取适用的呼吸防护用品、安全带、安全绳等个体防护装备。 | 无 | 查资料、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查作业过程中的人员管控措施，包括气体检测、静电消除、作业人数限制、人员轮换、极端天气作业限制和交叉作业避免等。 | 法律法规/标准规范 | 依据：4.3储罐经过置换且气体检测合格后方可进入储罐作业，作业过程中应使用便携式气体检测报警仪或移动式气体检测报警仪进行连续检测；进入储罐前，作业人员应使用静电消磨等方式消除人体静电；严格控制储罐内作业人数；储罐内作业人员应定时进行轮换，进出储罐时应做好人员、设备及工器具的登记、清点和核对工作；在极端天气条件下，不应进行动火、受限空间、高处、吊装等危险作业；作业现场应避免垂直交叉作业。 | 无 | 查资料、查现场 |
| 检查检修设备、工器具、照明及通信设施的检查与使用，确保其符合防爆要求和安全标准。 | 法律法规/标准规范 | 依据：4.4应对检修设备、工器具进行检查和验收，合格后方可使用；在储存易燃易爆介质的储罐进行作业时应采用防爆工器具，照明设施和通器材，进入储罐作业的防爆照明电压不应超过12V；电气设备应满足作业现场防爆等级要求，临时用电线路 | 无 | 查资料、查现场 |

355