安 检 查 手 册

135 检查氯气安全阀的设置和出口排放是否满足规范要求？

法律法 规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规 范》GB 11984-2024

4.3.6 氯气设备、管道的安全阀前应设置爆破片，安全阀和爆破片之间设压力监测，安全阀放空线引至事故氯吸收装置。

无

查设计、查现场

136 氯气设备、管道采用的压力表是否符合要求？

法律法 规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规 范》GB 11984-2024

4.3.7 氯气设备、管道应设膜片式或隔膜式压力表，隔膜式压力表的隔离液应采用不与氯气反应的介质。压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5倍～3.0倍，并有标定的工作压力区间及有效的检验标志。

无

查现场

137 氯气设备、管道、阀门、安全附件、电气仪表、计量器具等是否按规定定期检验、检定、校准、维护保养或更新？

法律法 规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规 范》GB 11984-2024

4.3.9 氯气设备、管道、阀门、安全附件、电气仪表、计量器具等应按规定定期检验、检定、校准、维护保养或更新。

无

查文件

138 液氯储罐厂房等场所是否设置氯气补集设施？并与事故吸收装置相连？厂房周边是否设置水幕喷淋设施？

法律法 规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规 范》GB 11984-2024

4.3.10 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构，内部不应设置水、碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池，外围门、窗等密封面应设置雾状喷 置。封闭式厂房（仓库）应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备固定式吸风口和移动式非金属软管，固定式吸风口设置应靠近地面，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。

无

查文件、查现场

139 液氯半敞开厂房等场所是否设置氯气补集设施？厂房周边是否设置水幕喷淋设施？

法律法 规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规 范》GB 11984-2024

4.3.11 半敞开式厂房应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备移动式非金属软管，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。

无

查现场

150