安 检 查 手 册

| 250 | 与液化烃储罐连接的液体管道上设置的阀门是否少于2个/ | 法律、法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 该切断阀与工艺操作阀之间的管道上不宜设置金属软管。 | 8.0.7 与液化烃储罐连接的液体管道上设置的阀门不应少于2个，并应符合下列规定：1 液化烃进出料管道距储罐最近的阀门应设置为紧急切断阀，其执行机构应有故障安全保障措施，该阀应与储罐高高液位报警装置自动联锁关闭；2 液化烃储罐不设二次自动脱水罐时，脱水管道上的最后一道阀门应采用弹簧快关阀；3 液化烃储罐底部的进出料管道应采用柔性连接方式，并应满足抗震和防止储罐沉降的要求，柔性连接不宜采用金属软管。 | 员（签字）： |
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |

检查日期： 员（签字）：