安 检 查 手 册

| 55 | 固定式泡沫系统启动有效时间是否大于5min? | 法律法 规/标准 规范 | 《泡沫灭火系统技术 标准》GB50151-2021 | 4.1.11固定式系统的设计应满足自泡沫消防水泵启动至泡沫混 合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min的要求。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 泡沫站的设置规定是否符合要求? | 法律法 规/标准 规范 | 《泡沫灭火系统技术 标准》GB50151-2021 | 7.1.7当泡沫比例混合装置设置在泡沫消防泵站内无法满足本标 准第4.1.11条的规定时，应设置泡沫站，且泡沫站的设置应符合 下列规定： 1严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区 或其他爆炸危险区域内； 2当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐 壁的间距应大于20m，且应具备远程控制功能。 | 无 | 查现场 |
| 57 | 消防控制室是否实行24小时值班制，每班不少于2人，并持证上岗? | 法律法 规/标准 规范 | 《国务院办公厅关于 印发消防安全责任制 实施办法的通知》 (国办发〔2017〕87 号) | 第十五条 (三)设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2 人，并持证。 | 持证人员不足 | 查消 防控 制室 |
| 58 | 消防控制室或值班室的控制和显示功能是否符合要求? | 法律法 规/标准 规范 | 《消防给水及消火栓 系统技术规范》 GB50974-2014 | · 消防控制室或值班室，应具有 和显示功能： 控制柜或控制盘应设置专用 的手动直接启泵按钮； 2消防控制柜或控制盘应能显 示 泵和稳压泵的运行状态； 消防控制柜或控制盘应能 高水位、低水位报警信号， 正常水位。 3 的 高水位、低水位报警信号， 正常水位。 | 无 | 查现场 |
| 59 | 消防控制室保存文件资料是否完整? | 法律法 规/标准 规范 | 《消防控制室通用技 术要求》GB25506- 2010 | 消防控制室内应保存 纸质和电子档案资料： a)建(构)筑物竣 总平面布局图、建筑消防设施平面布置 图、建筑消 统图及安全出口布置图、重点部位位置图 等； b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； c)消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、 | 无 | 查现场 |

268