# 安 检 查 手 册

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 检查可燃气体和有毒气体检测、火灾报警系统报警后，是否分析原因，是否到现场确认后再消除报警？ | 国家检查重点 | 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》 | 3.6 必须及时响应装置所有报警。可燃气体和有毒气体检测、火灾报警系统报警后，严禁不分析原因，不到现场确认随意消除报警。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 63 | 设置可燃气体或有毒气体检测报警仪是否正确 | 法律法规标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） | 7.1.3 可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 64 | 可燃气体或易燃液体储罐场所，设置可燃气体报警仪位置是否合适 | 法律法规标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） | 7.2.1 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20m~30m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料的距离不宜大于15m。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 65 | 检查重大危险源罐区地沟、电缆沟等低洼处是否设置可燃气体报警器 | 法律法规标准规范 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） | 7.2.1.6 罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处，宜设置可燃气体监测报警器； | 无 | 查设计图、现场 |
| 66 | 检查公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接是否符合以下要求：<br>1. 连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀； | 法律法规标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 7.2.7 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定：<br>1. 连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；<br>2. 间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切 | 无 | 查设计图、现场 |