安 检 查 手 册

36 碰撞/绊倒/坠落/的风险已 正确警示。 AQ3047-2013《化学品作业场所安全警示标志规范》 略 无 查现场

37 作业平台、楼梯安全可，扶手/护栏/踢脚板符合要求，以止摔倒和坠落 GB4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台 略 无 查现场

38 电缆布设符合 ，绝缘良好无破损，无中间接 。 无 无 无 查现场

39 绝缘安全 ，绝缘手套应取得检测合格证 DL409《电气安全作业规程》 GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》 略 无 查现场

40 用电符合规范要求，电动工具实时电缆架空不能妨碍通行，不 一闸一保护，破漏电风险。 JGJ46-200 现场临时用电安全技 略 无 查现场

41 现场配电箱上锁管理 JGJ-《施工现场临时用电规范》 略 无 查现场

42 压力表设置了红线上限标识。 定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）第9.2.1条 无 查现场

安监总管三（2017）121号 工和危险化学品生产经 略 无 查现场

43 安全联锁未 用或未经审批摘除以及经审批后超过一个月未恢复； 大生产安全事故隐患（试行）》 略 无 查现场

44 防 采用防爆电气，仪表设备（防爆等级、防护等级）选装符合标准要求。 AQ3009-2007《电气防爆安全规范》 略 无 查现场

安监总 号《油气罐区防火 条规定》八 G-08《氢气使用安全技术 4.2.3 略 无 查现场

45 防爆区内应使用防爆工具

易燃、可燃液体罐区，标准要求设置了防火堤及隔堤，《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160- 略 围堰有孔洞或裂缝 查现场

46 完好无泄漏。