安 检 查 手 册

| 119 | 装置内的可燃液体收集罐、排放槽，受工艺条件限制必须布置在地坑内时，是否布置在装置的边缘，并应设置明显的警示标志和采取防止可燃气体在坑内积聚的措施？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 6.2.7 装置内的可燃液体收集罐、排放槽，受工艺条件限制必须布置在地坑内时，应布置在装置的边缘，并应设置明显的警示标志和采取防止可燃气体在坑内积聚的措施。 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 固定消防水炮的设计是否符合要求？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 9.4.5 固定消防水炮的设计应符合下列规定： 1 应具有直流和水雾两种喷射方式，出水量宜为30L/s~50L/s 2 当地面消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时，应设置消防炮塔或消防炮平台，并宜选用远控消防水炮； 3 地面安装的手动消防水炮设置位置距保护对象不应小于15m，远控消防水炮的控制阀设置位置距保护对象不宜小于15m； 4 远控消防水炮同一根供水立管上布置的水炮不应超过2门； 5 单罐容积等于或大于1000m³的液化烃罐区设置的消防水炮，每门消防水炮的设计流量不应小于40L/s。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 121 | 采用独立的稳高压消防给水系统供水的煤化工工厂，其室外设置的水喷雾灭火系统，应在系统控制阀后设置半固定接口，管径是否小于DN80/ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 9.4.6 采用独立的稳高压消防给水系统供水的煤化工工厂，其室外设置的水喷雾灭火系统，应在系统控制阀后设置半固定接口，管径不应小于DN80 | 无 | 查文件、查现场 |
| 122 | 消防站配备的个人防护装备是否符合要求？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 9.6.4 消防站配备的个体防护装备、器材应满足现场灭火、有毒有害气体防护、侦检、破拆、堵漏、供气、医疗救护、环境监测等实际需求。个人防护用品应按现行行业标准《消防员个人防护装备配备标准》GA621的相关标准配备。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 123 | 消防站是否配备防火勘察检查器材和火灾原因调查专用器材？ | 法律法规/标准规范 | GB 51428-2021 煤化工工程设计防火标准 | 9.6.5 消防站应配备防火勘察检查器材和火灾原因调查专用器材，配备照相机、摄像机等火场影像摄录器材 | 无 | 查文件、查现场 |

307