安 检 查 手 册

| 70 | 消火栓的间距是否超过60m? | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160) | 8.5.7罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜 超过60m； | 无 | 查现场、查设计文件 |
| 71 | 消防水泵房和消防控制室是否采取防水淹的技术措施? | 法律法 规/标准 规范 | 《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014) | 8.1.8消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 无 | 查设计、查现场 |
| 72 | 消防用电设备是否采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电? | 法律法 规/标准 规范 | 《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014) | 第10.1.6条、第10.3.3条 1.消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电；2.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 无 | 查现场 |
| 73 | 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工液化烃球 形储罐设计规范》(SH3136-2003) | 7.4丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应 采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应能满足需要。 | 无 | 查图纸、查现场 |
| 74 | | 《化工和危险化学品 生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定 | | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | | 查现场 |

271