安 检 查 手 册

| 建筑物内房间疏散门的数量是否设置合理？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021 煤化工 工程设计防火标准 | 板 与其他部位隔开，并应设置直通室外的安全出口。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 高层甲、乙、丙类厂房通往地面的疏散楼梯数量是否合理/ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021 煤化工 工程设计防火标准 | 5.4.1 建筑物内房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个；每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时，可设置1个： 1. 建筑面积小于250㎡的仪表机柜间； 2. 建筑面积小于120㎡的控制室 3. 长度小于7m的化验室和分析室、变配电室、电缆夹层、电容器室、蓄电池室、发电机室、电气开关室等电气设备房间。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 厂房的疏散楼梯设置是否合理/ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021 煤化工 工程设计防火标准 | 5.4.2 高层甲、乙、丙类厂房通往地面的疏散楼梯不应少于2个，其室内任一点至安全出口的距离应符合下列规定： 1. 对于甲类厂房，不应大于25m 2. 对于乙类厂房，不应大于30m 3. 对于丙类厂房，不应大于40m | 无 | 查文件、查现场 |
| 电缆沟进入变配电室、电缆夹层、控制室等的孔洞及电缆贯穿隔墙和楼板的孔洞是否封堵？ | 法 规/标 准规范 | GB 51428-2021 煤化工 工程设计防火标准 | 5.4. 的疏散楼梯应符合下列规定： 1. 宜布置在爆炸危险区域范围以外； 2. 筑高度不大于32m或建筑高度不超过10人时，应采用封闭楼梯； 3. 32m且任一层人数超过10人，具有自然通风条件的封楼； 4. 厂房内局部高出的设置1部垂直梯作为疏散梯。 | 无 | 查文件、查现场 |
|  |  | GB 51428-2021 煤化工 工程设计防火标准 | 5.5.5 电缆 配电室、电缆夹层、控制室等的孔洞及电缆贯穿隔墙的孔洞，应采用防火封堵材料进行封堵。且防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限。 | 无 | 查文件、查现场 |

304