# 安 检 查 手 册

| 170 | 液氨原料中的油含量不应大于10 mg/kg, 氨含量不应小于99.0%(质量分数), 液氨压力应控制在0.8 MPa~2.0 MPa。 | 法律/法规/标准规范 | GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第5.2.1.1 | 液氨原料中的油含量不应大于10 mg/kg, 氨含量不应小于99.0%(质量分数), 液氨压力应控制在0.8 MPa~2.0 MPa。 | 液氨 | 液氨蒸发工序的蒸发压力应控制在0.4 MPa~0.8 MPa, 排污蒸发器温度不应大于85 ℃。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 液氨蒸发工序的蒸发压力应控制在0.4 MPa~0.8 MPa, 排污蒸发器温度不应大于85 ℃。 | 法律/法规/标准规范 | GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第5.2.1.2 | 液氨蒸发工序的蒸发压力应控制在0.4 MPa~0.8 MPa, 排污蒸发器温度不应大于85 ℃。 | 液氨 | 液氨蒸发工序的蒸发压力应控制在0.4 MPa~0.8 MPa, 排污蒸发器温度不应大于85 ℃。 |
| 172 | 液氨蒸发工序进氨应少量、缓慢进行, 引氨前应确保加热源正常投用; 排污管线检查频率不应低于每8h一次, 排污蒸发器温度超出规定要求时, 应将排污蒸发器中残余物排空。 | 法律/法规/标准规范 | GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第5.2.1.3 | 液氨蒸发工序进氨应少量、缓慢进行, 引氨前应确保加热源正常投用; 排污管线检查频率不应低于每8h一次, 排污蒸发器超出规定要求时, 应将排污蒸发器中残余物排空。 | 液氨 | 液氨蒸发工序进氨应少量、缓慢进行, 引氨前应确保加热源正常投用; 排污管线检查频率不应低于每8h一次, 排污蒸发器超出规定要求时, 应将排污蒸发器中残余物排空。 |
| 173 | 加压中和工序应控制气氨温度, 不应气氨带液, 含有添加剂或其他有机物的溶液不应循环到反应器内, 当闪蒸槽内溶液的pH值(10%硝酸铵溶液)小于1.0时, 应紧急停车; 在查明原因并采取相应措施之前不应再次开车; 生产过程应按照表1要求控制各项指标。 | 法律/法规/标准规范 | GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第5.2.2.1.1 | 加压中和工序应控制气氨温度, 不应气氨带液, 含有添加剂或其他有机物的溶液不应循环到反应器内, 当闪蒸槽内溶液的pH值(10%硝酸铵溶液)小于1.0时, 应紧急停车; 在查明原因并采取相应措施之前不应再次开车; 生产过程应按照表1要求控制各项指标。 | 温度, 不应气氨其他有机物的溶液不应循环到反应器内, 当闪蒸槽内溶液的pH值(10%硝酸铵溶液)小于1.0时, 应紧急停车; 在查明原因并采取相应措施之前不应再次开车; 生产过程应按照表1要求控制各项指标。 |