安 检 查 手 册

| 是否在重点部位视频监控设备设置？ | 准规范 | 指示灯、安装位置、确认检测器的安装位置是否符合安全规范，是否能够覆盖到所有潜在的气体泄漏区域 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 是否进行安全仪表功能（SIF）安全完整性等级（SIL）验证？ | 法律/法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号 | 《十四）涉及“两重点一重大”在役生产装置或设施的化工企业和危险化学品储存单位，要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。 | 验证条件是否通过 | 相关评估报告审查 |
| 50 | 建立电气安全管理制度 | 法律/法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 建立电气安全管理制度。企业要编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度。定期开展企业电源系统安全可靠性分析和风险评估。要制定防爆电气设备、线路检查和维护管理制度。 | 开展企业电源系统安全可靠性分析和风险评估 | 设备设施台账和技术方案查看 |
| 51 | 化工生产装置是否按照国家标准要求设置双重电源供电？自动化控制系统是否设置不间断电源？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | 实际功能与设计不符 | 现场检查 |
| 52 | 爆炸危险区域内的电气设备是否符合防爆要求？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准 | 十二爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | 防爆电气设备防爆等级不符合要求 | 现场检查 |

515