安 检 查 手 册

年泄漏率≤5%，二氧化碳灭火器≤5%充装量。
抗腐蚀与标志清晰度
确认灭火器外部无严重腐蚀，内部(水基型)涂层无脱落，金属部件无锈蚀。
检查铭牌标志是否清晰完整，包括灭火剂类型、适用火灾类别、生产商信息、压力指示等(如压力指示器需显示绿、红、黄三色区域)。
操作与维护说明
确保灭火器操作说明(如提把长度、保险装置解脱力20~100N)和警示标识(如电绝缘性能警告)清晰可见。
检查维修记录是否符合标准要求(如再充装需由生产商或其授权机构完成)。

1. 喷射性能检查
检查灭火器在20℃时的有效喷射时间、喷射距离是否符合标准要求(如干粉灭火器有效喷射时间≥20秒，水基型≥40秒)。
验证使用温度范围内的喷射滞后时间(≤5秒)和喷射剩余率

法律法
规/标
准规范

GB 8109-2023推车式灭火器

1. 喷射性能检查
条文依据：5.3.1 喷射性能要求，包括有效喷射时间、喷射距离) 5. 温度范围内的喷射性能，如喷射滞后时间≤5秒、喷 率≤10%) 7.2(喷 验方法) 2. 密封性 查 条文依据：5.4(密封性能要求，年泄漏量≤5%) ;7.3(密封性能试验方法，包括称重法、测压法、示踪气体检漏法)

查文件、查现场

298