安 检 查 手 册

168 鹤管未设置拉断阀或干式分离阀（如液化烃、液氨等物料） 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.3.1条（e） 液化烃、液氨、极度和高度危害液化气体、剧毒液体、液态二氧化碳、氨等物料的装卸鹤管端部应设置拉断阀 无 查文件、查现场

169 装卸腐蚀性物料的鹤管材料未采用耐腐蚀材质或衬里 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.3.1条（a） 可燃气体、可燃液体、液化烃、低温和腐蚀性物料等鹤管的主要部件应采用金属材料或金属加非金属衬里材料 无 查文件、查现场

170 氢气长管拖车装卸设施未设置至少2座加氢柱或卸氢柱 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.1.10条（b） 氢气长管拖车和管束式集装箱的装卸设施中，加氢柱或卸氢柱的数量不宜小于2座 无 查文件、查现场

171 汽车衡布置在爆炸危险区域未采取防积聚措施，或基坑式汽车衡未设置通风设施 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施标准第6.3.5条（c） 布置在爆炸危险区域内或可能存在可燃气体积聚时，宜采用无基坑式汽车衡；当采用有基坑式或浅基坑式汽车衡，应采取防止可燃气体积聚及雨、部环境影响汽车衡 无 无 查文件、查现场

172 液化烃、可燃液体装卸台未设置消防给水系统，或消防用水量、火灾延续时间不达标 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第7.3.1条 石油化工企业、液化烃的装卸台消防用水量小时时间不 0L/s，火灾延续供水 业的可燃液体、消防给水系统，消防用水量 无 无 查文件、查现场

173 装卸区未设置可燃气体、有毒气体检测报警器，或氧气检测报警器缺失 法律 法规/标准 规范 SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第11.3条（d） 欠氧、过氧的封闭厂房且有人存性气体积聚的泵房、压缩机房等室应设置氧气检测报警器 无 无 查文件、查现场