安 检 查 手 册

| 39 | 临时用电设备的接地、标识和配电箱管理 | 法律法规/标准规范 | 《电气安全工作规程》 | 砖铺盖电缆，埋地点应有“走向标记”和“安全标志”，在穿越道路或人员活动频繁的地方应增加护管，防止机械损伤。 | 无 | 查现场 |
| :-: | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 40 | 建筑施工现场临时用电电缆敷设 | 法律法规/标准规范 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）第7.4.2条 | 13.2.4低压临时供电设施或临时用电设备应安装剩余电流保护装置，所有临时用电都应设置接地保护，应采用TN-S系统 | 无 | 查现场 |
| 41 | 从事电气作业人员是否取得特种作业人员证书（含承包商）？ | 重大事故隐患 | 《特种作业人员安全培训考核管理规定》总局80号 | 13.2.5临时用电设施应有标识，标签。开关插座应标明供电回路和临时用电设备的名称。 | 无 | 查现场 |
|  |  |  | 13.2.6临时用电的所有配电屏（箱）都应有安全锁具配电屏（箱）应有防雨、防潮、防火等措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.2沿墙面或地面敷设下列规定：1. 电缆回路有警告标识；2. 地面明敷的电缆线路应沿建筑地面敷设，穿越道路或其他易损物区域，应采取防机械损伤措施，周围环境应保持干燥；3. 缆敷设路径附近，当有产生明火作业时，应采取防止火花损伤措施。 | 无 | 查现场 |
|  |  |  | 低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业 | 重点检查防爆电气作业证 | 查现场 |