<table><tr><th colspan="1" rowspan="2">4</th><th colspan="1" rowspan="2">置一侧不应有门窗、孔洞，是否满足防火防爆要求？<br>控制室或机柜间与装置的防火间距是否满足规范要求？</th><th colspan="1" rowspan="2">重大事故隐患</th><th colspan="1">《石油化工企业设计防火标准》(GB50160) (2018版）</th><th colspan="1">5.2.16装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区。</th><th colspan="1">无</th><th colspan="1">查现场</th></tr>
<tr><td colspan="1">《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779-2022)</td><td colspan="1">4.1.4面向甲、乙类 置的外墙应采用抗爆实体墙。需在该墙体上开洞时，应经过抗爆验算。</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td></tr>
</table>