安 检 查 手 册

| 99 | 检查罐内检修通风措施，包括防爆风机的使用、通风方式、通风量和电源警示等。 | 法律/法规/标准/规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 及设备应绝缘良好，临时用电设施应安装漏电保护器。 | 无 | 查资料、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 检查防硫铁化合物自燃措施，包括钝化法、隔离法、清洗法的应用，罐内湿度控制和残渣处理等。 | 法律/法规/标准/规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：4.6涉及硫铁化合物自燃风险时，应采用钝化法、隔离法、清洗法进行防控，首选钝化法；涉及硫铁化合物自燃风险的储罐，罐内应持续保持湿润；涉及硫铁化合物自燃风险且未进行钝化的储罐，在打开人孔、透光孔、呼吸阀等附件前罐内温度应控制在40℃以下，并对储罐采取氮气置换、注水等措施；清理的残渣应装袋或装桶，持湿润的含油部件应及时移出罐区进行集中处置。 | 无 | 查资料、查现场 |
| 101 | 检查气体检测分析要求及合格判定标准，包括检测时间、检测人员资质、检测仪器校验、取样代表性、检测频率和合格标准等。 | 法律/法规/标准/规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：4.7作业前30min内，应对储罐内气体进行取样、检测，氧含量、可燃气体浓度、有毒有害气体浓度分析合格后方可进入；取样和检测工作应由经过培训合格的人员完成。 | 无 | 查资料、查现场 |

356