# 安 检 查 手 册

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检测标准 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 报警设定值不符合规定（如可燃气体一级报警高于25%LEL） | 法律法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范 6.4.3.11-6.4.3.12条 | 点型可燃气体探测器一级报警设定值应小于或等于25%LEL，二级报警设定值应小于或等于50%LEL；有毒气体探测器一级报警设定值应小于或等于100%OEL |  |  |
| 116 | 报警/联锁试验抽检比例不达标，或试验不合格未加倍抽检 | 法律法规/标准规范 | GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范 8.12-8.14条 | 报警点位50点以下，50点及以上合格应加倍符合设计逻辑 | 于5检测，不检测回路试验应作时间要求 |  |

检查日期： 检查人员（签字）：