安 检 查 手 册

3. 灭火性能验证
条文依据：5.7.1(A类火灾火级别要求，见表1)5.7.2(B类火灾火级别要求，见表2)5.7.4(D类火灾火性能要求)5.7.5(F类火灾火性能要求)7.6(灭火性能试验方法)
4. 操作机构与保险装置
条文依据：6.3(操作机构开启力或能量要求，见表3)6.4(保险装置解脱力要求：20 N~100 N)8.3(操作机构试验方法)8.4(保险装置试验方法)
5. 组件安全性检查
条文依据：6.7.1(喷射软管长度≥4.0m)6.7.3(喷射软管爆破压力要求)6.2(阀门和瓶口要求)6.1(瓶体材料及制造要求)7.5.1(外部腐蚀试验后性能要求)

(≤10%)
2. 密封性能检查
通过称重法或测压法检查灭火器车泄漏量是否达标(灭火剂蒸气压力驱动型泄漏量≤5%充装量，驱动气体型泄漏量≤5%工作压力)。
生产过程中可采用示踪气体检漏法即时检测泄漏。
3. 灭火性能验证
根据灭火器类型(A类、B类、D类、F类等)，检查其灭火级别是否满足标准要求(如A类火最小灭火级别需符合表1规定)。对于水基型灭火器，需额外验证抗溶性(AR)性能是否通过极性溶剂火试验。
4. 操作机构与保险装置
测试开启机构的开启力(≤300 N)或能量(≤5 J)是否符合规定。检查保险装置解脱力是否在20N~100 N范围内，并确认封记完好且不含铅材料。
5. 组件安全性检查
喷射软管长度(≥4.0m)和爆破压力(如20℃时≥3倍最大工作压力)是否符合标准。阀

返回