# 安 检 查 手 册

| 48 | 检查工艺装置、罐区等建构筑物排水口污水管是否设置水封？水封高度不得小于250mm？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160(2018年版) | 7.3.3 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm。2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口； | 是否设置水封，水封高度 | 查现场 |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 49 | 液化烃储罐的储存系数是否大于0.9？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准》(2018版) (GB50160-2008) | 6.3.9 液化烃储罐的储存系数不应大于0.9。 | 无 | 查现场 |
| 50 | 生产现场、装卸区域产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的位置是否设置洗眼器等冲洗设施？冲洗废水是否进入废水收集系统？ | 法律法规/标准规范 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 | 6.1.2 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施：高毒物质工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗处理，并采用坡向排水系统，其废水纳入工业废水处理系统。 | 无 | 查现场 |
| 51 | 中试基地主要消防车道路宽度应不小于6M，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车通行要求。 | 法律法规/标准规范 | GB/T 44710-2024化工园区中试基地建设导则 | 6.3.4 中试基地主要消防车道路宽度应不小于6M，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车通行要求。 | 无 | 查资料、看现场 |
| 52 | 中试基地内输送易燃易爆、毒性、腐蚀介质的，宜采用地上敷设。且不应穿无关的中试装置、储罐组和建(构)筑物。 | 法律法规/标准规范 | GB/T 44710-2024化工园区中试基地建设导则 | 6.4.2 中试基地内输送易燃易爆、毒性、腐蚀介质的管道，宜采用地上敷设。且不应穿越与其无关的中试装置、储罐组和建(构)筑物。 | 无 | 查资料、看现场 |
| 53 | 引入中试基地的35kv及以上的架空电力线路，应沿中试基地边缘布置。 | 法律法规/标准规范 | GB/T 44710-2024化工园区中试基地建设导则 | 6.4.3 引入中试基地的35kv及以上的架空电力线路，应沿中试基地边缘布置。 | 无 | 查资料、看现场 |

26