# 安 检 查 手 册

| 框架和底座是否接地？ | 6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层是否接地？ | 7 电缆桥架、支架和井架是否接地？ | 8 变电站（换流站）构、支架是否接地？ | 9 装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔是否接地？ | 10 配电装置的金属遮栏是否接地？ | 11 电热设备的金属外壳是否接地？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接 | 法律 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016） | 4.2.9 电气装置的接地接地网相连接，严禁一及两个以上需要接 | 与接地母线或地线中串接两个装置。 | 无 | 现场检查 |
| 工艺装置设备建筑物防雷接地安装布置符合规范要求，定期检验测试正常 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008） | 9.2.3 可燃、化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接，应符合下列规定： | 1. 类可燃液体地上固定顶罐，当顶于4mm时，应装设避雷针、线，其保围应包括整个储罐； | 无 | 现场检查和检测和测试维护记录查阅 |
|  |  |  | 2. 丙类液体储罐可不设避雷针、线，但应设防感应雷接地； |  |  |  |

518