# 安 检 查 手 册

| 168 | 正压外壳检查：检查正压外壳的保护气体供应和管道系统是否符合标准要求；检查正压故障时的保护措施是否到位。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.4 对正压外壳“p”的附加要求：正压外壳防爆型式的确定见表13。 | 保护气体供应不足，正压故障保护措施缺失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | “n”型设备检查：检查“n”型设备的安装和测试接口是否符合标准要求；检查设备的防爆型式和保护措施是否符合规定。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.5 对“n”型设备的附加要求：“n”型电气设备的防爆型式分为：“nC”火花保护，包括：“nCr”气密装置、“nC”非点元件、“nC”密封装置；“nR”限制呼吸外壳。 | 设备安装不符合要求，测试接口不可接近 |
| 170 | 液浸型设备检查：检查液浸型设备的安装和保护液体状态是否符合标准要求；检查设备的密封和液位是否符合规定。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.6 对液浸型“0”的附加要求：液浸型设备应按照制造商的说明书及认证要求文件规定进行安装。 | 保护液体液位不当，设备密封不良 |
| 171 | 充砂型设备检查：检查充砂型设备的安装和填充材料是否符合标准要求；检查设备的密封和防爆性能。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.7 对充砂型“g”的附加要求：充砂型设备应按照制造商的说明书及认证要求文件规定进行安装。 | 填充材料不符合要求，设备密封不良 |
| 172 | 浇封型设备检查：检查浇封型设备的安装和浇封材料状态是否符合标准要求；检查设备的防爆性能和完整性。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.8 对浇封型“m”的附加要求：浇封型设备应按照制造商的说明书及认证要求文件规定进行安装。 | 浇封材料状态不良，设备防爆性能受损 |
| 173 | 光辐射设备检查：检查光辐射设备的安装和保护措施是否符合标准要求；检查设备的防爆型式和运行状态。 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.9 对光辐射“op”的附加要求：光辐射设备应按照制造商的说明书及认证要求文件进行安装。 | 保护措施不到位，设备运行状态异常 |
| 174 | 防粉尘点燃外壳检查：检查防粉尘点燃外壳的安装和防护等 | 法律法规/标准规范 | GB 3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》 | 7.10 对防粉尘点燃外壳“t”的附加要求：“t”型设备应按照制造商的说明书及认证要求文件规定进行安装。 | 防护等级不符合要求，设备防尘措施不足 |

---

**注：** 表格中部分内容可能因OCR识别错误或排版问题，实际内容以图片为准。