安 检 查 手 册

| 50 | 检查液化烃储罐是否设有防止液化烃泄漏的注水措施 | 重大事故隐患 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) | 6.3.16 全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。 | 无 | 查设计图、现场 |
| :-: | :- | :-: | :- | :- | :- | :- |
| | | | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三(2017)121号 | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 无 | 查设计图、现场 |
| | | | 《液化烃球形储罐安全设计规范》SH 3136-2003 | 7.4 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。 | 无 | 查设计图、现场 |
| | | | 《液化烃罐区安全管理规范》T/CCSAS016-2022 | 5.3.10 液化烃储罐应视存储物料的性质设置相应的防止液化烃泄漏的注水设施。注水设施的设置应以安全、快速有效、便于操作为原则，宜采用半固定式注水系统。 | 无 | 查设计图、现场 |
| 51 | 检查蒸汽加热器的储罐是否采取防止液体超温的措施。 | 法律、法规、标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 501602008) | 6.2.22 设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施 | 无 | 查设计图、现场 |
| 52 | 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。 | 国家检查重点 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急201978号) | (七)作业安全管理 | 查储罐切水未办理作业票，未有作业程序 | 查设计图、现场 |
| 53 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：1. 摄像头的设置个数和位置， | 国家检查重点 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控 | 10.1 一般原则 10.1.1 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情 | 无 | 查设计图、现场 |

50