安 检 查 手 册

| 面管法兰；垫片应采用带内外加强环型（对应于突面法兰）或内加强环型（对应于凹凸面法兰）缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃液体地上储罐的进出口管道是否采用柔性连接。 | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008) | 6.2.25可燃液体地上储罐的进出口管道是否采用柔性连接。 | 无 | 查现场 |
| 检查液化烃、液氯、液氨管道是否采用软管连接，可燃液体管道是否采用非金属软管连接？ | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)第7.2.18条 | 2. 液化烃、液氯、液氨管连接，可燃液体管道不得采用柔性连接。 | 得采用软管连接 | 查现场 |
| 罐区(组)含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封井，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置 | 法律法规/标准规范 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | 4.2.5甲、乙、丙类罐或储罐组，其堤的设置应符合6含油污水排放设施，设置。 | 地上式、半地下式储罐不燃性防火堤。防火定：在防火堤的出口处设置水水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 | 查现场 |
| 隔油池的进出水管道是否设水封？ | 法律法规/标准规范 | 石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版) | 5.4. 油池的进出水管道应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。 | 无 | 查现场 |

144