# 安 检 查 手 册

| 6 | 1、查紧急停工方案<br>2、查停车过程降温速率曲线 | X装置停车过程中，遇到大雨，4#反应器电加热器H3004因氢气中断联锁停运，出口降温速率，双阀阀间法兰泄漏着火 | 无 | 查紧急停工方案实施情况<br>查停车过程降温速率曲线是否有偏离 |
| :-: | :- | :- | :-: | :- |
| 7 | 1、查高温<br>记录 | XXX装置F-1001B出口集原图分析：对降雨险辨识不足。 | 孔法兰，物料泄漏着火<br>部件密封面松动、高温物料泄的<br>风 | 无 | 查高温部位法兰热紧记录 |
| 8 | 1、查所有排空管线<br>2、查临时停用设备的状况 | XXX装置液相加<br>原图分析：<br>(1) 场停用设备设施管控不到位；<br>(2) 保人员对现场停用设备未定<br>关<br>间对现场隐患排查不到位。 | 架顶层在线分析仪放空管线放空口着火 | 无 | 查临时停用设备的状态<br>查所有排空管线 |
| 9 | 1、查设备试压记录<br>2、查施工监理记录 | XXX车间二号废水处理装置8<br>原因分析：<br>1. 该部位包上保温，钢板<br>化脱落，使浇注料脱。<br>2. 施工质量较差，<br>焊接质量较差。 | 烧 烧穿<br>不出去，热胀冷缩导致里面锚<br>不牢固，且检查发现钢板焊缝 | 无 | 查设备试压记录<br>查施工监理记录 |
| 10 | 1、高温法兰热紧记录<br>、查高温部位巡检记录 | XXX车间8月15日1#含盐炉九楼<br>燃烧器法兰口泄漏溢火<br>原因： 膛压力波动导致回火，法兰密<br>工效果差。 | 无 | 查高温法兰热紧记录<br>查高温部位巡检记录 |
| 11 | 1、查丙烯酸卸车作业指导书<br>2、查丙烯酸卸车作业JHA分析 | W7在丙烯酸丁酯装车过程中，<br>成泄漏<br>原因分析：轻微泄漏，未造成损失，建议不纳入安全考核 | 断阀打开手阀未完全关闭<br>无 | 查丙烯酸卸车作业指导书<br>查丙烯酸卸车作业JHA分析<br>查现场作业人员对作业 |