安 检 查 手 册

| 92 | 是否合理设置蒸汽灭火设施？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 12710-2024 焦化安 全规范 | 7.1.14 下列场所应设置蒸汽灭火设施： a) 粗苯和苯加氢的原料泵房、产品泵房，精萘、工业萘、萘酐及焦油泵房，精萘和工业萘的转鼓结 晶机室，吡啶储槽室、装桶间，应设固定式或半固定式蒸汽灭火 设施； b) 管式炉炉膛及回弯头箱，生产萘酐的汽化器、氧化器、薄壁 冷却器，应设固定式蒸汽灭火设施； c) 二甲酚、蒽、沥青、酚油等闪点大于120℃的可燃液体储 槽或其他设备和管道易泄漏着火地 点，应设半固定式的蒸汽灭火设施。 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 各灭火设施的检测内容是否符 合要求？ | 法律法 规/标 准规范 | GB4481-2024 建筑消 防设施检测 技术规范 | 4.6 各灭火设施的检测应包括消火 火系统、水喷雾灭火系统、 泡沫灭火系统、气体灭火系统、 各灭火设施的检测应包括以下 a) 消火栓系统的检测内容应 消火栓系统功能。 b) 消防炮的检测内容应 控制装置、电(手)动阀门、启泵功 能。 c) 自动喷水灭 水喷雾灭火系统的检测内容应包括报警 阀组、水流指 、压力开关、喷头、末端试水装置和系统功能 d) 细水雾 统的检测内容应包括储气和储水瓶组、控制阀 组、喷头 统功能。 e) 泡沫灭火系统的检测内容应包括泡沫储罐、比例混合装置、 | 无 | 查文件、查现场 |