# 安 检 查 手 册

| 21 | 报警系统维护管理部门台账信息齐全完善，更新及时，维护管理部分需建立和完善资料如下：<br>1. 报警设备台账（传感器类型、传感器厂家、传感器量程、报警设定值和报警逻辑、报警等级、报警的分类、报警延时和死区等）<br>2. 报警设备维修记录或台账<br>3. 报警设备接线图<br>4. 报警设备变更资料（台账、申请、审批、验收、评审等）<br>5. 报警设备校验测试维护记录 | 法律法规/标准规范 | 《过程工业报警系统管理》GB/T 41261-2022<br>《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1. 报警设计、实施符合报警管理相关规范和企业报警策略、识别和合理化文件要求；<br>2. 报警系统相关设置资料完成报警系统安装、调试和联合确认验收，确保报警系统实现规定的功能。<br>3. 应建立报警系统调试记录台账，记录调试结果 | 法律法规/标准规范 | 《过程工业报警系统管理》GB/T 41261-2022第10、11、12、13部分 | 无 | 查现场 |
| 23 | 管理人员每天核查关于报警的记录信息，查看BPCS系统等系统中相应的工艺报警记录，并将确认后的报警泛滥事件及时告知装置对口的设备、仪表、应急管理等 | 最佳实践 | 无 | 无 | 查现场 |

231