安 检 查 手 册

| 序、工具使用、浮筒处理和维修等。 | 标准规范 | 爆工具拆除，无法拆除的紧固件采取手工锯断或破除器的方法拆卸，手工锯断时用水冷却，防止摩擦发热；拆下的浮筒应轻拿轻放，不应碰撞，不应堆放在罐内；拆除的浮筒应及时搬运至罐外指定位置，采取通风、防雨、防渗、防晒等措施；应检查浮筒内部是否有存积液；存有积液的浮筒，两侧应使用防爆工具开孔，将浮筒内物料排净，使用清水清洗、蒸汽处理干净；浮筒气体检测合格后，应外送维修；作业人员应站在主梁骨架上，用防爆工具沿着次梁骨架线将蒙皮分割成小块拆除，蒙皮拆除后卷团运出罐外；作业人员应注意站位，用防爆工具依次拆除附件、次梁、主梁及支腿，及时运出罐外。 | 无 | 查资料、查现场 |
| 检查储罐封闭前的检查工作，确保内部件安装复位和检修作业完成。 | 法律法规/标准规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：9.1储罐封闭前应检查储罐内浮顶防旋转装置、静电导出线、浮顶支腿等 否已全部安装复位，检修作业内容是否已全部完成并验收合格。 | 无 | 查资料、查现场 |
| 检查储罐封闭前的确认工作，确保材料、工具具清理干净，无废弃物遗留。 | 法律法规/标准规范 | AQ 3058-2023内浮顶储罐检修安全规范 | 依据：9.2储罐封闭前，应确认所有检修任务完成，材料、工具具等清理干净，无废弃物遗留在罐内。 | 无 | 查资料、查现场 |

362