# 安 检 查 手 册

| 87 | 是否利用电源零线静电接地？ | 法律法规/标准规范 | GB12158-2024防止静电事故通用要求 | 4.2.2.2防静电接地线不应利用电源零线，不应与防直击雷的专设引下线共用，且不应串联接地。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 接地电阻是否大于100 \(\Omega\)？ | 法律法规/标准规范 | GB12158-2024防止静电事故通用要求 | 4.2.2.3接地电阻不应大于100 \(\Omega\)。静电导体静电泄漏电阻不应大于1.0×106 \(\Omega\)，静电亚导体的静电泄漏电阻不应大于1.0×109 \(\Omega\)，需使用泄漏电阻限制静电导体对地的放电电流时，静电泄漏电阻应大于1.0×104 \(\Omega\)。 | 无 | 查现场 |
| 89 | 间接接地时，是否在金属体与非金属静电导体或静电亚导体之间增加减少接触电阻的措施？ | 法律法规/标准规范 | GB12158-2024防止静电事故通用要求 | 4.2.2.4在进行间接接地时，应在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间加设金属箔，或涂导电性涂料或导电剂以减少接触电阻。 | 无 | 查现场 |
| 90 | 生产工艺设备采用静电非导体材质是否经过测试或安全确认？ | 法律法规/标准规范 | GB12158-2024防止静电事故通用要求 | 4.2.2.5生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体，采用静电非导体应经试验或规范性文件确认其安全性，试验记录或确认材料应纳入静电防护管理体系。 | 无 | 查现场 |
| 91 | 粉尘/气体爆炸环境中环境湿度是否满足要求？ | 法律法规/标准规范 | GB12158-2024防止静电事故通用要求 | 4.2.2.6工艺允许情况下，局部环境的相对湿度应增加至50%以上，但增湿不应用在爆炸性气体环境0区。 | 无 | 查现场 |

页码：207