安 检 查 手 册

| 57 | 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，是否设置可燃气体和（或）有毒气体探测器？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 施 的：（7）可燃和有毒有害气体检测报警器未定期检定，但未发现报警器有明显问题的。 | 查设计图、现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或者有毒气体的工艺阀井、管沟是否设置了可燃气体和（或）有毒气体探测器？ | 重大事故隐患 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019） | 4. 3. 控制室、机柜间的空调新风引风口可燃气体和有毒气体有可能的地方，应设置可燃气体探测器。 | 新风系统的可燃有毒报警器联锁关停新风系统联锁逻辑缺失。新风系统没有投用 | 查设计图、现场 |
|  |  |  | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号 | 十二、涉及可 有害气体泄漏的场所未按国 置检测报警装置，爆炸危险场所 家标准安装使用防爆电气设备。 | 无 | 查设计图、现场 |
|  |  |  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计 | 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或者有毒气体的工艺阀井、管 |  | 查设计图、现场 |

54