安 检 查 手 册

55 液化烃罐区紧急切断阀是否每季度测试1次？

法律/法规/标准规范

《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）

10.4.5罐区紧急切断阀应每季度测试1次，特殊情况可适当延长，但不应超过半年。

无

查现场

56 紧急停车按钮是否设置有可靠防护措施，如保护罩？

法律/法规/标准规范

《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第4.11.4条

4.11.4紧急停车按钮应采用红色蘑菇头按钮，并带防护罩。

无

查现场

57 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。

法律/法规/标准规范

《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.4.1条

6.4.1液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀的执行机构应有故障。

无

查现场

58 液化天然气储罐是否配备2套独立的液位计，液位计应能适应液体密度的变化。

法律/法规/标准规范

《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2012）第10.1.1条

10.1.1.1 LNG储罐位计。液位计应

两套独立的液体密度的变化。

无

查现场

59 抽查液化烃储罐液位测量仪表是否采用玻璃板液位计。

法律/法规/标准规范

《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003）第5.3.1条

5.3.1 形储罐应设就地和远传的液位计，不宜选用玻璃板液位计。所采用 计应安全、可靠，并尽可能减少烃球形储罐上的开孔数量

无

查现场

60 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装

重大事故隐患

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故

、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

无

查现场

348