安 检 查 手 册

27 人体静电释放措施

法律法 规/标 准规范

《石油化工静电接地设计规 范》（SHT3097-2017）

5.10 人体静电释放措施（略）

注意检查：电良 导体人体静电释 放器不得布置在 爆炸危险环境的 1区

28 汽车装卸站台的专用静电接 地设置

法律法 规/标 准规范

《危险化学品企业安全风险 隐患排查治理导则》

5.5.3 储罐汽车在 装卸作业前，应采用 专用接地线及接地 夹将汽车、储罐与装 卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐 盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联 锁。

无

查现场

29 汽车槽罐车装卸车场地专用 静电释放装置的设置

法律法 规/标 准规范

《汽车加油加气加氢站技术 标准》GB50156-2021

13.2.16 油罐车、LPG罐车、LNG罐车 和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接 的固定接地装置不应设置在爆炸危险1 区

重点检查：固定 静电接线箱设置 是否在爆炸危险 1区

查现场

30 电缆必须有阻燃措施。电缆 沟必须有防窜油 气、防腐 蚀、防水措施；电缆隧道必 须有防火、防沉陷措施。

法律法 规/标 准规范

《电力工程电缆设计规范》 (GB 50217-2018)

7 电缆防火与阻止延燃（略）

无

查现场

31 电缆沟的封堵

法律法 规/标 准规范

《石油化工企业设计防火标 准(2018年版)》(GB 50160-2008)

9.1.4 装置内的电缆沟应有防止可燃气 体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内 的措施。电缆沟通入变配电所、控制室 的墙洞处应填实、密封。

重点检查：进出 装置的电缆沟是 否有封堵

查现场

32 法律法 规/标 准规范

《石油化工企业设计防火标 准(2018年版)》(GB 50160-2008)

9.1.5 距散发比空气重的可燃气体设备 30m 以内的电缆沟、电缆隧道应采取防 止可燃气体窜入和积聚的措施。

无

查现场