安 检 查 手 册

89 安全阀出口管朝天的，在出口管底部是否有排水孔，并保持通畅？

法律法 规/标准 规范

《安全阀安全技术监察规程》TSGF001-2006

B2.13 排泄孔

安全阀阀体设计应当力求减少介质沉积污垢的影响。蒸汽和液体使用的安全阀需要在低于阀座密封面的集液最低部位设置排泄孔。

查现场

无

90 安全阀、爆破片的设置是否符合要求？

法律法 规/标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）

5.5.5 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。

查现场

4.1 组合装置用于防止压力容器、管道和其他密闭容器超压，主要用于以下目的

a) 防止安全阀腐蚀、结垢，或其他影响安全阀性能的情况；

b) 防止安全阀泄漏；

c) 防止爆破片爆破后造成物料损失。

查现场

4. 破片安全装置与安全阀之间的腔体应设置排气孔，压力表或其他报警指示器，用以破片是否渗漏或破裂，并及时排放腔体内，避免因背压而影响爆破片的爆破压力。

查现场

91 检查安全阀的选型满足使用要求？

法律法 规/标准 规范

《压力容器》GB150-2024附录B(规范性附录)

B.4.3 安全阀不宜单独介质粘连或介质可能产生安全装置串联

与阀瓣密封面可能被体的场合，但可以将爆破片安全装置串联入口侧组合使用。

查现场

B.4.4 安全阀型有全启式、常采用弹簧直接载荷式安全阀，启式。全启式安全阀适用于泄放气体、蒸气、液化气介质，微启式安全阀一般适用于泄放液。也可采用自激式非直接载荷安全阀，即先导式。

B.4.5 用于液体的安全阀公称通径至少为15mm。

无

135