安 检 查 手 册

109 罐式集装箱和罐式专用车辆是否实现自动化充装?充装平台的围栏和逃生通道设置是否满足要求?

法律法规/标准规范  《化工企业氢气安全技术规范》GB 11984-2024

4.3.14罐式集装箱和罐式专用车辆应实现自动化充装。充装平台的逃生通道应不少于两处，其中至少一处逃生通道应能直通室外安全处，平台应设置安全围栏。

无 查现场

110 电解、整流、氢压机、氢压机之间是否设置相互联锁?

法律法规/标准规范  《化工企业氢气安全技术规范》GB 11984-2024

5.2.4 电解、整流、氢压机、氢压机之间应设置相互联锁。

无 查文件

111 电解槽是否设置单槽或总管氢氢压差联锁、分组电压超限报警联锁?

法律法规/标准规范  《化工企业氢气安全技术规范》GB 11984-2024

5.2.5 电解槽应设置单槽或总管氢氢压差联锁、分组电压超限报警联锁。

无 查文件

112 BPCS、SIS、GDS控制器未采用UPS供电，或后备电池供电时间不足30min

法律法规/标准规范  GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第5. 条

BPCS、SIS、GDS控制器的供电回路至少一路应采用UPS供电，UPS的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于30min的供电时间

查现场

113 气体检测报警系统(GDS)未独立设置，或探测器布置不符合要求

法律法规/标准规范  GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.4.3.1-6.4.3.7条

在使用或产生有毒、类可燃气体或甲B、乙、液体的重大危险源生产、储存单元内，应设GDS应独立于BPCS，测器布置应符合和重点控制原则

查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、HA Z OP 和LO PA 分析报告、SIL验算报告、SIS安全需求规格书等，证实满足本章要求。

114 可燃/有毒气体探测器安装高度、间距不符合要求(如比空气重气体探测器距地坪超过0.6m)

法律法规/标准规范  GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全

检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，气体探测器的安装高度应距地坪(或楼/框架地板)0.3m

查验设计文件、危险化学品重大危险源评估报告、