# 安 检查手册

| 4 | 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备使用率是否达到100%？安全仪表系统是否处于投用状态？ | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 一、整治目标到2022年底前，涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率达到100% | 重大危险源的自控投用是否到达100%？ | 查资料 |
| 5 | 装置联锁触发后是否及时查明原因后逐一消除联锁触发条件？是否未查明原因直接复位？ | 国家检查重点 | 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》 | 3.5装置联锁触发后应及时查明原因，并逐一消除联锁触发条件，严禁强行复位。 | 无 | 查控制系统 |
| 6 | 联锁仪表故障、失效和误动作是否作为工艺安全事件进行报告、分析？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 无 | 查资料 |
| 7 | 紧急处置时是否经评估和许可后摘除或旁路联锁？ | 国家检查重点 | 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》 | 3.3紧急处置时，企业未开展评估和进行审批，不得摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行。 | 无 | 查资料 |
| 8 | 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统是否再次启用前进行检查确认，并有检查确认记录？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 第十六条新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 | 无 | 查资料 |
| 9 | 是否建立仪表自动化控制系统安全管理制度、仪表自动化控制系统日常维护保养制度？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 第十六条建立仪表自动化控制系统安全管理制度。要建立健全仪表自动化控制系统日常维护保养制度。 | 无 | 查资料 |
| 10 | 检查是否建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度，抽查一个审批单， | 国家检查重点 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 第十六条建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。 | 无 | 查资料 |

226