# 安 检 查 手 册

| 20 | 建筑物的门是否向外开启？甲乙丙类房间是否设不少于2个安全疏散门？ | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50160) | 5.2.25(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 开停工检修时可能存有可燃液体的设备周围是否设有不小于150mm的围堰？ | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计 防火标准(2018年 版)》(GB 50161) | 5.2.28(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 22 | 液化烃球罐支柱是否覆盖防火涂料，耐火不低于1.5H? | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-2003《液化烃 球形储罐设计规范》 | 4.3.4(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 23 | 液化烃球罐是否设置不少于2处防雷接地点?接地电阻小于10欧?接地线采用螺栓连接? | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-2003《液化烃 球形储罐设计规范》 | 8.1(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 24 | 液化烃球罐液相进出口是否设置紧急切断阀?并靠近罐体 | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-20 液化烃 球形 计规范》 | 6.1(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 25 | 液化烃球罐安全阀排放管口是否高于相邻最高平台或建筑物顶3米以上? | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-2003《液化烃 球形储罐设计规范》 | 6.2.3(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 26 | 液化烃球罐是否设置就地和远传液位、压力、温度测量仪表? | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-2003《液化烃 球形储罐设计规范》 | 5(略) | 无 | 查设计 图、现 场 |
| 27 | 液化烃球罐温度测量仪表是否可以在最低液位时测量? | 法律法 规/标准 规范 | SH3136-2003《 球形储罐 范》 | .1温度 液化烃球形储罐本体应设置就地和远传温度计，并应保证在最低液位时能测量液相的温度而且便于观测和维护。 | 无 | 查设计 图、现 场 |

21