安 检 查 手 册

防爆等级是否符合要求，例如：涉氢场所电气防爆等级要求ⅡC

国家检查重点

《石油化工装置电力设计规范》SH/T 3038-2017

新试制或非定型防爆产品时，则应有与防爆许可证等效的允许使用证才可使用。

重点检查是否满足同时存在爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境的场所，应选择能同时满足这两类环境场所的电气设备。

查现场、资料

5

涉及同时具备爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境防爆电气等级是否符合要求？

爆炸性环境内安装在已接地的金属结构上的设备是否设置接地？

爆炸性环境内在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳是否设置接地？

爆炸性环境内，在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳是否设置接地？

法律规范

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

重点检查需要接地的情形

查现场、资料

6

爆炸性环境内，在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳是否设置接地？

爆炸性环境内，在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳是否设置接地？

爆炸性环境内，在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳是否设置接地？

法律规范

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

3.0.4（略）

4.2.9电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及以上需要接地的电气装置

重点检查：一条接地线中是否串接两个及以上需要接地的电气装置

查现场、资料

7

电气设备接地线的安全性能是否完好？

一条接地线中是否串接两个及以上需要接地的电气装置？

法律规范

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

3.0.4（略）

4.2.9电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及以上需要接地的电气装置

重点检查：一条接地线中是否串接两个及以上需要接地的电气装置

查现场、资料

188