安 检 查 手 册

56 现场仪表的安装位置是否符合设计文件的规定？

法律法規/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

6.1.1 现场仪表的安装位置应符合设计文件的规定，当设计文件未规定时，应符合下列规定：
1. 光线应充足，操作和维护应方便；
2. 仪表的中心距操作地面的高
1.20m±1.50m。
3. 显示仪表应安装在便于观察示值的位置。
4. 仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。
5. 检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置

无

查现场

57 检查仪表的铭牌和仪表位号标识是否齐全？

法律法規/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

6.1.11 仪表铭牌和仪表位齐全、牢固、清晰

无

查现场

58 压力表或变送器的安装高度是否与取压点的高度一致？

法律法規/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

6.4.2 测量低压的安装高度，取压点的高度一致。

无

查现场

59 压力表的精度、量程、红线、缓冲和介质隔离是否满足规范要求？

法律法規/标准规范

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)

9.2.1.1 选用精度。Mpa，不低于2.5级，a，不低于6级；
量程为工作压力的1.5~3倍；刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封；

无

查现场

242