安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 抽查设置的可燃气体和(或)有毒气体探测器，是否正常工作 | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三〔2017〕121号 | 沟等场所，应设可燃气体和(或)有毒气体探测器。 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 检测报警器未处于正常工作状态(故障、未通电、数据有严重偏差等)，判定为重大隐患 |
| 60 | 1. 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；<br>2. 并有报警与处置记录，对报警原因进行分析 | 国家检查重点 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019第3.0.3条 | 3.0.3可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号没有送至消防控制室 | 查设计图、现场 |
| 61 | 检查可燃气体和有毒气体检测报警系统是否独立于基本过程控制系统。 | 国家检查重点 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第十九条 | (十九)建立规范、统一的报处理程序。操作人员应立即通过工艺条件和漏情况，评估泄漏启动相应的应急处理人员要对定期对所分析。 | 记录和记录，要变化判别泄漏情况，并依据泄漏级别案。操作人员和管理情况做好记录，并各种报警和处理情况进行分析。 | 由于经常报警，操作工都习以为常，对报警已经麻痹 | 查设计图、现场 |
|  |  |  | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号) | 一、严格按照相关标准设计和实施有害和可燃气体检测保护系统，为确保其功能可靠，相关系统应独立于基本过程控制系统。 | GDS独立DCS系统即可，可以采用SIS系统的标准，也可以采用 | 查设计图、现场 |