安 检 查 手 册

129 液氯钢瓶直接以气相方式输出的，控制钢瓶出口温度是否满足要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.4.4 液氯钢瓶直接以气相方式输出的，应控制钢瓶温度不大于40℃，多个钢瓶同时使用时应保持气化温度一致。

无 查文件、查现场

130 使用液氯钢瓶时，是否有称重衡器？使用前和使用后是否按要求登记重量？液氯余量是否满足要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.4.5 使用液氯钢瓶时，应有称重衡器，使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽。充装量为50 kg和100 kg的液氯钢瓶应保留2 kg以上的余氯，充装量为500 kg和1000 kg的液氯钢瓶应保留5 kg以上的余氯。

无 查文件、查现场

131 液氯钢瓶的瓶、阀出口管道、阀门、专用扳手等是否满足规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.4.6:5.4.7:5.4.8:5.4.9

无 查文件、查现场

132 氯气气化结束后，管内残存氯气处理是否符合规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.4.10 气化作业结束后，应采取抽空或氮气、干燥空气置换等方式处理管道内残存氯气。

无 查文件、查现场

133 液氯储罐厂房是否符合规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.1 液氯储罐厂房应符合以下要求：具体要求略

无 查文件、查现场

134 液氯储罐区是否设置SIS，并实现紧急切断功能？切换时是否实现远程自动化操作，并符合规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.2 液氯储罐区应设置SIS，实现紧急切断功能，切换时实现远程自动化操作，并应符合以下要求：具体要求略

无 查文件

365