安 检 查 手 册

36 手持电工工具的使用条件

37 检修电动设备和电工工具的设置

38 临时用电线路敷设

法律法 规/标 准规范

《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术 规程》GB/T3787-2017

法律法 规/标 准规范

《电气安全工作规程》

法律法 规/标 准规范

《电气安全工作规程》

5.3 使用条件
a) 在一般场所使用I类工具，还应在电气线路中采用剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施；
b) III类工具的安全隔离变压器，II类工具的剩余电流动作保护器及II、III类工具的电源控制箱和电源耦合器等应放在作业场所的外面。在狭窄作业场所操作时，应有人在外监护；
c) 在湿热、雨雪等作业环境，应使用具有相应防护等级的工具；当使用带水源的电动工具时，应装设剩余电流动作保护器，额定剩余动作电流和动作时间的要求

3.3.14 检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。连接电动机及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器，金属外壳应可。

13.2.3 临时用电线路的敷设应牢固可靠并有防护措施，采用架空线路时应架设在专用的电杆或支架上，不应架设在树木、脚架等临时设施上。架空线的大弧垂与地面的距离应不小于2.5m，穿越机动车道时不小于5m。采用电缆埋地时，埋地深度应不小于0.7m，并有沙

无

施工现场电工工具检查：一机一闸一保护

查现场

无

查现场