安 检 查 手 册

86

4. 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。

压力系统设置减压阀或调节阀时需要判定介质条件是否需要设置安全阀

法律法 规/标准 规范

《固定式压力容器安全技术 监察规程》TSG21-2016

9.1.2(4) 压力容器设计压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧、应当装设安全阀和压力表；

减压阀或者调节阀的低压侧仍应当装设安全阀和压力表

查现场

87

安全阀的安装应该铅直安装；安装在压力容器液面以上的气相空间部分或者与气相空间相连的管道上

法律法 规/标准 规范

《固定式压力容器安全技术 监察规程》TSG21-2016

9.1.3 超压泄放装置的安装要求

(1) 超压泄放 安装在压力容器液面以上的气相空间部分，或者安装在与压力容器气相空间相连的管道上；安全阀应铅直安装；

(2) 压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积，其接管应当尽量短而直；

(3) 压力容器一个连接口上安装两个或者两个以上的超压泄放装置时，则该连接口入口的截面积，应当至少等于这些超压泄放装置的进口截面积总和；

查现场

4) 超压泄放装置与压力 之间一般不宜安装截止阀门(略)

无

88

安全阀校验铅封、铭牌，是否完整，标示字迹清晰？

法律法 规/标准 规范

《固定式压力容器安全技术 监察规程》TSG21-2016

9.1.1(4) 安全附件出厂时应随带产品质量证明文件，并且在产品上装设牢固的金属铭牌；

9.1.4.5 校验单位应当出具校验报告并且对校验合格的安全阀加装铅封。

查现场

无