安 检 查 手 册

| 109 | 用作安全疏散的室外楼梯设置是否合理？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021煤化工 工程设计防 火标准 | 5.5.7用作安全疏散的室外楼梯应符合下列规定 1.栏杆扶手的高度不应小于1.1m；2.楼梯的净宽度不应小于 0.9m。倾斜角度不应大于45°；3.休息平台的宽度不应小于 1.2m；4.梯段和平台应采用不燃材料，梯段的耐火极限不应低于 0.25h。平台的耐火极限不应低于1.00h； 5.通往室外楼梯的门应采用乙级防火门。并应向室外开启 不应正对楼梯段；门的设置不应减少楼梯的有效宽度； 6.除疏散门外，室外楼梯周围2.0m范围内应设置无门窗洞 口的不燃烧实体墙 | 无 | 查文件、查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 甲乙类建筑物的门、窗是否采 用金属型材？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021煤化工 工程设计防 火标准 | 5.5.8甲、乙类建筑物的门、窗应采用金属型材门、窗。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 111 | 设备和管道是否根据其内部物 料的火灾危险性和工作条件设 置相应的安全防护装置？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021煤化工 工程设计防 火标准 | 6.1.2设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和工作条件 设置相应的安全防护装置。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 112 | 煤粉制备系统中是否设置煤粉 浓度检测报警系统？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021煤化工 工程设计防 火标准 | 6.1.3煤粉制备系统中可能发生煤粉泄漏的煤粉仓等设备部位。 宜设置煤粉浓度检测报警系统。 | 无 | 查文件、查现场 |
| 113 | 散发可燃粉尘与可燃气体的设 备和建筑。是否布置在所在装置 全年最小频率风向的上风侧？ | 法律法 规/标 准规范 | GB 51428-2021煤化工 工程设计防 火标准 | 6.1.4散发可燃粉尘与可燃气体的设备和建筑。宜布置在所在装 置全年最小频率风向的上风侧，并应布置在远离人员集中的场 所。 | 无 | 查文件、查现场 |

305