安 检 查 手 册

123 火炬是否设置了水封，并满足规范要求？ 法律法 规/标准 规范 石油化工可燃气体排放系统设计规范》SH3009-2013 8.2 水封（略） 无 查现场

124 1、特种设备是否取得许可生产，是否存在被国家明令淘汰，是否已达到报废条件？ 重大事故隐患 4.1 特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 a) 特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。 b) 特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。 c) 未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 d) 有 4.2~4.10 中规定的超过规定参数、使用范围的情形。 特种设备超期未检验，超范围使用 查资料，查现场

125 1、锅炉是否存在定期检验的检验结论为“不符合要求”？ 重大事故隐患 4.2 锅炉有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患 a) 定期检验 结论为“不符合要求”。 b) 热工仪表失效或控制电（气）源中断，导致无法监视、调整主要运行参数。 c) 安全阀（爆破片装置）缺失或失效。 d) 系统报警装置缺失或失效。 e) 联锁保护装置缺失或失效。 无 查资料，查现场

126 2、锅炉是否存在热工仪表失效或控制电（气）源中断，导致无法监视、调整主 重大事故隐患 4.1 锅炉有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患 a) 定期检验 结论为“不符合要求”。 b) 热工仪表失效或控制电（气）源中断，导致无法监视、调整主要运行参数。 c) 安全阀（爆破片装置）缺失或失效。 d) 系统报警装置缺失或失效。 e) 联锁保护装置缺失或失效。 无 查资料，查现场