# 安 检 查 手 册

| 72 | 精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距是否小于表4.1.5规定 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第4.1.5条(强制性条文) | 间距可按汽车装卸设施的防火间距减少50%(火炬除外)计算 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 相邻精细化工企业的防火间距是否小于表4.1.6规定 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第4.1.6条 | 相邻精细化工企业的防火间距不应小于表4.1.6的规定 | 无 | 查现场 |
| 74 | 全厂性重要设施是否布置在爆炸危险4以外，是否位于散发可燃气体、蒸气的生产设施全年最小频率风向的下风侧 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第4.2.2条 | 全厂性重要设施应布置在爆炸危险区范围以外，宜统一、集中设置，并位于散发可燃气体、蒸气的生产设施全年最小频率风向的下风侧 | 无 | 查现场 |
| 75 | 可能散发可燃气体、蒸气的生产、仓储设施等是否布置在人员集中场所及明火地点或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山丘地区是否布置在离风地段 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第4.2.3条 | 可能散发可燃气体、蒸气的生产、仓储设施、装卸站及污水处理设施宜布置在人员集中场所及明火地点或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；在山丘地区，应避免布置在离风地段 | 无 | 查现场 |
| 76 | 液化烃或可燃液体储罐(组)等储存设施是否毗邻布置在高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上，若布置在高于上述场所的阶梯上时，是否采取防止泄漏的可燃液体流入上述场所的措施 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第4.2.5条 | 液化烃或可燃液体储罐(组)等储存设施，不应毗邻布置在高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上；当受条件限制或工艺要求时，可燃液体储罐(组)毗邻布置在高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上时，应采取防止泄漏的可燃液体流入上述场所的措施 | 无 | 查现场 |