安 检 查 手 册

气体探测器，并同时设置氧气探测器

（试行）安监总管三〔2017〕121号

危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

危害气体检测报警器缺少声光报警装置的；

(2)可燃和有毒

有害气体检测报警器报警信号未发送至24小时有人值守的值班室或操作室的；

(3)可燃和有毒

有害气体检测报警器安装高度不符合规范要求的；

(4)可燃和有毒

有害气体检测报警器报警数值、分级等不符合要求的；

(5)可燃和有毒

有害气体检测报警器报警信息未实现连续记录的；

(6)可燃和有毒

有害气体检测报警器因检定临时拆除，企业已经制定了相应安全控制措施

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

4.2设在爆炸危险区域2区分析仪表间，应设可燃气体和气体探测器，并同时设置氧气

的在线

查设计图、现场

53