安 检 查 手 册

| 检测，并与自动控制系统相联。 | 标准规范 | 法律 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014) | 第6.4.1条(略) | 无 | 查设计图、现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。 | 法律 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014) | 第6.4.1条(略) | 无 | 查设计图、现场 |
| 47 | 液化天然气储罐是否配备2套独立的液位计，液位计应能适应液体密度的变化。 | 法律 | 《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》(GB/T20368-2012) | 第10.1.1.1条(略) | 无 | 查设计图、现场 |
| 48 | 检查储罐的进出口管道是否采用柔性连接。 | 国家检查重点 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) | 6.2.25储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 未加柔性连接或者柔性连接位置不合格 | 查设计图、现场 |
| 49 | 检查液化烃储罐是否有防冻措施的二次脱水设施 | 法律 | 《液化烃球形储罐安全设计规范》SH 3136-2003 | 7.3接在液化烃球形储罐上支撑的措施，考虑到大型在地基的不均匀沉降，道应有一定的挠性。 | 考虑罐可能存其相接的管道 | 无 | 查设计图、现场 |
|  |  |  | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014 | 5.3.10储罐的主要性连接方式，求。 | 口管道，应采用柔性连接方式，足地基沉降和抗震要求。 | 无 | 查设计图、现场 |
|  |  |  | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) | 6.3. 力式液化烃储罐宜采用有防冻次脱水系统，储罐根部宜设置紧急阀 | 重点：储罐根部宜设置紧急切断阀制 | 查设计图、现场 |

49