安 检 查 手 册

| 标准 | 规范 | 3.6.12 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否设置防止水浸渍的措施？ | 法律/法规/标准/规范 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） | 3.6.12 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 |
|  |  |  | 4.2.9 遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内。 | 无 | 查现场 |
| 15 | 自热物质的储存温度是否满足存储温度，湿度要求，且避免阳光直射？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019） | 4.2.10 自热物质和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度，湿度要求，并避免阳光直射。 | 重点检查：遇水反应、自热、自反应物质 | 查现场 |
| 16 | 自反应物质的储存温度是否满足存储温度，湿度要求，且避免阳光直射？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019） | 4.2.11 自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，免阳光直射并保持良好通风，且应满足不同品种的存储温度，湿度要求，自反应物质及其混合物只能在原装容中存放 | 未辨识自反应物质 | 查现场 |
| 17 | 有机过氧化物是否储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度，湿度要求？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019） | 4.2.8 有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度，湿度要求。 | 重点检查：储存温度是否明确 | 查现场 |
| 18 | 储存危险化学品的仓库和作业场所是否设置明显的安全警告标志？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 12.2.1 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志并符合GB2894、AQ3047的规定 | 危险化学品仓库（含化学品库）外危险因素及防范措施未设置告知牌。按照《危险化学品 | 查现场 |
| 19 |  |  | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令645号） | 第二十六条危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。 |  |  |

338