安 检 查 手 册

69

检查防爆仪表和电气设备，如电缆的隔离密封，是否采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔做防爆密封，弹性密封圈的一个孔密封一根电缆？

法律法规/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

10.1.3当防爆仪表和电气设备引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆。

无

查现场

70

检查正压通风的防爆仪表盘（箱）的压力是否不低于设计文件规定的压力？通风管是否畅通？

法律法规/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

10.1.4采用正压通风的防爆仪表盘（箱）的通风管应畅通，且不宜安装切断阀；盘（箱）内应能维持不应低于设计文件规定的压力；当设有低压力联锁或报警装置时，其动作应准确、可靠。

查正压通风的压力

查现场

71

电缆导管之间及电缆导管与接线箱（盒）、穿线盒之间，是否采用螺纹连接？

螺纹有效啮合部分是否不应少于5扣？

螺纹处应涂电力复合脂，不得使用麻、绝缘胶带、涂料等，并应用锁紧螺母锁紧，连接处应保证良好的电气连续性？

当电缆导管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，分界处电缆导管和电缆之间、电缆导管和分隔间壁之间应做充填密封？

当电缆导管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱连接时，或进

法律法规/标准规范

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)

10.1.6安装在爆炸危险区域的电缆导管应符合下列要求：

1电缆导管之间及电缆导管与接线箱（盒）、穿线盒之间，应采用螺纹连接，螺纹有效啮合部分不应少于5扣，螺纹处应涂电力复合脂，不得使用麻、绝缘胶带、涂料等，并应用锁紧螺母锁紧，连接处应保证良好的电气连续性。

2当电缆导管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，分界处电缆导管和电缆之间、电缆导管和分隔间壁之间应做充填密封。

重点检查：密封脂；导管穿过不同等级爆炸危险区域的充填密封

查现场

247