安 检 查 手 册

97

湿式系统开启末端试水装置后5min内是否自动启动消防水泵？

法律/法规/标准规范

GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范

5.9.6.1湿式系统

5.9.6.1.1开启末端试水装置后，出水压力应符合设计要求。水流指示器、报警阀、压力开关、流量开关应动作，水力警铃应鸣响；压力开关、流量开关应直接连锁自动启动消防水泵。

5.9.6.1.2应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

5.9.6.1.3报警阀动作后，距水力警铃3m远处的警铃声压级不应小于70dB。

无

查文件、查现场

5.9.6.1.4消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

法律/法规/标准规范

GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范

5.9.6.2干式系统

5.9.6.2.1开启系统末端试水装置后，报警阀、压力开关、流量开关应动作，停止供气装置，联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵。

5.9.6.2.2开启末端试水装置1min后，Pa。

5.9.6.2.3报警阀动作后，距水应低于70 dB。

力不应低于

无

查文件、查现场

5.9.6.2.4消防控制设备应开关、电动阀和消防水的信号。

流指示器、压力开关、流量信号。

法律/法规/标准规范

GB44481-2024建筑消防设施检测技术规范

5.9.6.3预作用系统

5.9.6.3.1火灾报警阀组的作并自动

5.9.6.3.2系统启动后，达到系统充水时间时，末端试水装置的出压力不应低于0.05MPa。

制器确认火灾后，应能自动启动预作用报警阀组的，排气阀入口电动阀，压力开关、流量开关应自动消防水泵。

无

查文件、查现场

302