安 检 查 手 册

137 爆炸危险区域内电气设备选型不符合防爆要求，或接地措施缺失

138 装卸鹤位未设置防静电专用接地线及接地夹，或接地电阻大于4Ω

139 消除人体静电设施设置位置不符合要求（如距装卸口小于1.5m）

140 雷电预警系统未按规定设置（如大型油气储存企业未安装）

137 法律法 规/标 准规范

138 法律法 规/标 准规范

139 法律法 规/标 准规范

140 法律法 规/标 准规范

SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第9.1.6条

SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第9.2.3条

SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第9.2.7条

GB 17681-2024危险化学品重大危险源安全监控技术规范第6.1.1-6.6.1.3条

处、码头入口处等作业场所应设人体静电消除装置。

爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合GB 50058的有关规定

可燃气体、可燃液体和液化烃装卸鹤位应设置与运输车辆连接的防静电专用接地线及接地夹(插头)，并应设置与运输车辆车体、车载罐体或容器、装卸设备等连接的防静电接地装置

消除人体静电设施与装卸口的距离不应小于1.5m

大型油气储存企业、属地多雷区或强雷区的二级以上石油库应设置雷电预警系统，具备实时监测、临近预警和历史数据统计功能

查现场

查现场

查现场

防雷防静电检测报告、安全监控系统及现场设备设施设置等，证实满足本章要求。