安 检 查 手 册

| 23 | 输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质 | 法律法 规/标准 规范 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） | （七）科学选择密封配件及介质。动设备选择密封介质和密封件时，要充分兼顾润滑、散热。使用水作为密封介质时，要加强水质和流速的检测。输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质，同时要充分考虑针对密封介质侧大量高温热油泄漏时的收集、降温等防护措施，对于易气化介质要采用双端面或串联干气管密封。 | 检查泄漏管理制度（泄漏严重后果部位、动静密封点台账） | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围是否设置围堰和导液设施。 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008） | 5.2.28凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围是否设置不低于150mm的围堰和导液设施。 | 无 | 查现场 |
| 25 | 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，是否采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008） | 5.7.5有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，是否采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 | 无 | 查现场 |
| 26 | 是否存在涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍继续使用？ | 国家检 查重点 | 《危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治工作方案》 | 三、整治重点内容 | 无 | 查现场 |

116