安 检 查 手 册

36 是否制定高低温设备冷紧热紧的要求，按照要求实施？

法律 法规 /标准 规范

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）

操作规程明确升降曲线（速率）要求

查现场、资料

37 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围是否设置围堰和导液设施？

法律 法规 /标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

5.2.28 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

围堰破损，有孔洞

现场检查

38 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。

法律 法规 /标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

.7.5 有可燃液体设备的多层建筑 板应采取措施防止可燃液体泄漏，且应有效收集和排放泄漏的可燃液。

无

现场检查

39 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。

法律 法规 /标准 规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

5.7.7 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。爆炸危险区域内的其他传动设备若用皮带传动时，应使用防静电皮带。

无

现场检查

40 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。

法律 法规 /标准

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

7. 心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。

无

现场检查

512