安 检 查 手 册

222 低温物料装卸鹤管未采取绝热或伴热措施，或旋转接头未防止结冰

法律/法规/标准规范

SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.3.1条 (j)(1)

当环境温度低于液体的凝固点时，宜采用具有绝热或伴热措施的装卸鹤管；低温装卸设备的旋转接头应采取防止结冰的措施

查现场

223 油气回收处理系统未设置阻火器或切断阀，或管道坡度不达标

法律/法规/标准规范

SH/T 3221-2023石油化工物料汽车装卸设施设计标准第6.2.13条 (b)(c)

在油气收集支管上和油气回收处理装置的入口处均应设置切断阀，油气收集支管与鹤管的连接处、油气回收处理装置的入口处均应设置管道阻火器，油气收集管道宜坡向油气处理装置，坡度不宜小于2%

查现场

224 可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体是否混合排放

法律/法规/标准规范

GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第5.1.6条(强制性条文)

严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放

查现场

225 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，是否未分别布置在不同房间内，各房间是否未采用防火墙隔开；操作温度不低于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的折线距离是否小于4.5m

法律/法规/标准规范

GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第5.3.3条(1、2)(强制性条文)

液化烃泵、可燃液体泵在泵房应符合下列规定：1.液化、操作温度不低于自燃点的可燃液、操作温度低于自燃点的可燃液、分别布置在不同房间内，各房间、火墙隔开；2.操作温度不低于可燃液体泵房的门窗与操作温度、乙A液、自燃点的甲B、乙A液体泵房的门窗的折线距离、于4.5m

查现场

226 甲、乙、丙类车间储罐(组)是否布置在封闭式厂房或半敞开式厂房内，甲、乙类物料的储量是否超过生

法律/法规/标准规范

GB 51283-2020精细化工企业工程设计防火标准第5.1.1条(强制性条文)

、丙类车间储罐(组)应集中成组在生产设施边缘，并应符合下列规定：1.甲、乙类物料的储量不应超过生产设施1d的需求量或产出量，且可燃气体

查现场