安 检 查 手 册

| 电工持证与从事作业类型是否相符？ | 法律法 规/标 准规范 | 《石油化工建设工程施工安 全技术标准》GB/T 50484- 2019 | 8.4.1 电气作业专用的安全防护用品不 得移作他用。每半年对绝缘手套、绝缘 靴、验电器应进行一次耐压试验；每年 对操作棒应进行一次耐压试验；绝缘手 套使用前应进行充气试验，不得使用漏 气、裂纹、潮湿的绝缘手套；不得赤脚 穿用绝缘靴。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压绝缘靴、绝缘手套、验 电棒等，是否定期绝缘测试 检查，并粘贴测试合格报告 | 法律法 规/标 准规范 | 《高压配电装置设计规范》 GB 50060-20083-110kV | 7.1.5 配电装置室可开固定窗采光，并 应采取防止玻璃破碎时小动物进入的措 施。 | 无 | 查现场 |
| 高压配电室门窗、电缆沟， 是否有防小动物进入措施， 并确保完好 | 法律法 规/标 准规范 | 《高压配电装置设计规范》 GB 50060-20083-110kV | 4.2.3 在总电源处外应设置“禁止入 内”禁止标志牌；各电箱应张贴“当心 触电”警告标志； | 无 | 查现场 |
| 在用高压配电柜门，是否关 好，并挂相应警告标牌 | 法律法 规/标 准规范 | 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008 | 5.5.135kV屋内敞开式配电装置的充 油设备应安装在两侧有墙(板)的间 隔：66~110kV屋内敞开式配电装置的充 油设备应安装在有防爆隔墙的间隔内。 总油量超过100kg的屋内油浸电力变 压器，应安装在单独的变压器间内，并 应设置灭火设施。 | 无 | 查现场 |
| 高压配电间充油设备的防 火、灭火设置 | 法律法 规/标 准规范 | 《高压配电装置设计规范》 GB 50060-20083-110kV | 9.1.4 装置内的电缆沟应有防止可燃气 体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内 的措施。电缆沟通入变电所、控制室的 墙洞应填实、密封。 | 无 | 查现场 |
| 装置内的电缆沟的封堵隔 离。电缆沟通入变电所、控 制室的墙洞应填实、密封。 | 法律法 规/标 准规范 | 《石油化工企业设计防火标 准（2018年版）》（GB 50160-2008） |  |  | 查现场 |

198