安 检 查 手 册

77 总平面布置的防火间距是否小于表4.2.9规定

法律法 规/标准 规范

GB 51283-2020精细化 工企业工程设计防火 标准第4.2.9条(强 制性条文)

总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.9 的规定

无 查现场

78 生产设施、仓库、储罐与厂内道路路边的防火 间距是否小于表4.3.2规定

法律法 规/标准 规范

GB 51283-2020精细化 工企业工程设计防火 标准第4.3.2条(强 制性条文)

生产设施、仓库、储罐与道路的防火间距， 不应小于表4.3.2的规定

无 查现场

79 厂内消防车道布置是否符合规定，主要消防 车道路面宽度是否小于6m，路面上的净空高 度是否小于5m，路面内缘转弯半径是否不满 足消防车转弯半径要求

法律法 规/标准 规范

GB 51283-2020精细化 工企业工程设计防火 标准第.3条(强 制性

厂内消防车道布置应符合下列规定：1.高 层厂房，甲、乙、丙类厂房或生产设施， 乙、丙类仓库，可燃液体罐区，液化烃罐区 和可燃气体罐区消防车道设置，应符合现行 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定；2.主要消 道路面宽度不应小 于6m，路面上的净 应小于5m，路 面内缘转弯半 足消防车转弯半径的要 求

无 查现场

80 生产设施内设备、建筑物布置是否符合表 5.5.2规定的防火间距

法律法 规/标准 规范

GB 51283-2020精细化 工企业工程设计 标准第5.5. 制性条文)

生产设 备、建筑物布置应符合下列规 定：1. 布置在封闭式厂房内时，操作 于自燃点的工艺设备与其他甲类气 质及甲B、乙A类液体介质工艺设备 间距不应小于4.5m，与液化烃类工艺设 备的间距不应小于7.5m；厂房间防火间距 应符合本标准第4.2.9条的规定；联合厂 房各功能场所的布置应符合本标准第8.3.3 条的规定；车间储罐(组)与生产设施内设 备、建筑物的防火间距，除本标准另有规定

无 查现场

31