安 检 查 手 册

62 设备布置及围堤围堰、要求的隔离房、全包裹夹套措施的设置等是否满足要求？

法律法 规/标准 规范

《光气及光气化产品 生产安全规范》GB 19041-2024

5.4设备布置

无

查设计、查现场

63 检查氯气管道的走向，是否存在氯气管道穿越厂区以外的公共区域或者违规埋地的现象？

法律法 规/标准 规范

《化工企业氯气安全 技术规范》GB 11984-2024

4.3.1氯气管道不应穿（跨）越除厂区（化工 园区、工业园区）外的公共区域，不应埋地 敷设。企业内部局部需进入地下管沟的氯气 管道应采用双层套管，其夹层内、切断阀的 附近等位置应设泄漏检测设施。

无

查设计文件、查现场

64 新建、改建、扩建硝酸铵建设项目应符合所在地的规划布局和产业准入条件，远离人口密集区和重要交通枢纽等区域，硝酸铵生产与使用企业就近布局

法律法 规/标准 规范

GB 44022-2024《硝 酸铵安全技术规范》第4.1.1

新建、改建、扩建硝酸铵建设项目应符合 所在地的规划布局和产业准入条件，远离人 口密集区和重要交通枢纽等区域，硝酸铵生 产与使用企业就近布局

无

查设计文件、查现场

65 企业应进行合理的产能设计和规划。生产固体硝酸铵项目应配套建设硝基复合肥料、硝酸铵溶液等调峰装置或产能分流设施，调峰装置或分流设施的设计规模应有效平衡固体硝酸铵产销量。

法律法 规/标准 规范

GB 44022-2024《硝 酸铵安全技术规范》第4.1.2

企业应进行合理的产能设计和规划。生产 固体硝酸铵项目应配套建设硝基复合肥料、 硝酸铵溶液等调峰装置或产能分流设施，调 峰装置或分流设施的设计规模应有效平衡固 体硝酸铵产销量。

无

查设计文件、查现场

66 硝酸铵厂区内不应建有倒班宿舍，厂区内的办公楼应针对硝酸铵仓库的爆炸场景开展爆炸安全性评估。

法律法 规/标准 规范

GB 44022-2024《硝 酸铵安全技术规范》第4.1.4

硝酸铵厂区内不应建有倒班宿舍，厂区内的 办公楼应针对硝酸铵仓库的爆炸场景开展爆 炸安全性评估。

无

查设计文件、查现场