安 检 查 手 册

| 管帽或者双阀等措施 | 国家检查重点 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ3059-2023） | 6.1.7 液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点应设双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲板。液化烃管线放空放净处是是否设双阀或单阀加封堵设施 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点是否设置双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲板。液化烃管线放空放净处是否设双阀或单阀加封堵设施 | 国家检查重点 | 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012-2011） | 酸、碱管道法兰未设置防喷溅措施 | 无 | 查现场 |
| 检查酸、碱管道法兰是否设置防护罩 | 国家检查重点 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 压力容器、储罐支座或基础下沉、倾斜和开裂等问题 | 无 | 查现场 |
| 检查压力容器、储罐支座或基础是否存在下沉、倾斜和开裂等问题 | 法律法规范 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003） | 4.4.4 条液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型（对应于突面法兰）或内加强环型（对应于凹凸面法兰）缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。 | 无 | 查现场 |
| 液化烃球形储罐，法兰、垫片、紧固件是否满足以下要求：法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸 | 法律法规范 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003） |  |  | 查现场 |