# 安 检 查 手 册

| 101 | 呼吸阀是否按规范实施维护？ | 法律法 规/标准 规范 | 《石油储罐附件第1部分： 呼吸阀》（SY/T 0511.1-2010） | 验结果，以及开启压力试验和通气量试验的试验报告：（3）呼吸阀产品合格证；（4）呼吸阀铭牌信息完整：a)产品名称；b)产品规格型号；c)开启压力；d)通气量；e)产品质量；f)出厂编号；g)制造日期及制造商名称。 | 无 | 查现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 是否按要求对呼吸阀进行定期检查 | 法律法 规/标准 规范 | 《石油储罐附件第1部分： 呼吸阀》（SY/T 0511.1-2010） | 呼吸阀维护要求：（1）避免尘土、锈渣等杂物沉积于呼吸阀内或呼吸管内，以及蜂或鸟在呼吸阀口筑巢等原因，使呼吸阀堵塞；（2）带有阻火网的呼吸阀，日常清理阻火网无阻塞、锈蚀；（3）冬季时因为气温变化，空气中的水分在呼吸阀的阀体、阀盘、阀座和导杆等部位凝结，进而结，使阀难以开启，避免呼吸阀结冰、结霜，温及伴热投用正常；（4）储罐进出物料作业时，呼吸阀常：封口网有没有破损；道式呼吸阀阀体无漏气等。 | 无 | 查现场 |
| 103 | 呼吸阀定期校验是否每年一次？ | 法律法 规/标准 规范 | 《常压储罐完整性管理》（GB/T 37327-2019） | 定期检查包括：（略） | 无 | 查现场 |
|  |  |  | 《石油储罐附件第1部分： 呼吸阀》（SY/T 0511.1-2010） | 8.61 常 用呼吸阀每年至少进行一次检验。 | 无 | 查现场 |
|  |  |  | 《石油储罐附件第1部分： 呼吸阀》（SY/T 0511.1-2010） | 呼吸阀校验周期的要求：呼吸阀定期校验，一般每年至少一次，并出具检测报告； | 无 | 查现场 |

139