安 检 查 手 册

b) 硝酸铵溶液储罐仅为硝酸铵生产装置服务且总容积小于或等于80m3时，可布置于装置内；

c) 罐区周边50m内不应露天存放易燃易爆物品和禁忌物料。

布置于装置内；

c) 罐区周边50m内不应露天存放易燃易爆物品和禁忌物料。

储罐应独立设置保温、降温设施，液位、温度等参数应接入自动化控制系统并具备报警、联锁功能。

GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.3.2

储罐应独立设置保温、降温设施，液位、温度等参数应接入自动化控制系统并具备报警、联锁功能。

无

查文件、查现场

硝酸铵溶液储存温度不应高于145℃，热源蒸汽温度不应高于160℃并设置超温联锁切断，硝酸铵溶液浓度不应大于93%(质量分数)。

GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.3.3

硝酸铵溶液储存温度不应高于145℃，热源蒸汽温度不应高于160℃并设置超温联锁切断，硝酸铵溶液浓度不应大于93%(质量分数)。

无

查文件、查现场

应定期检测硝酸铵溶液的pH值、浓度参数，检测频率不应低于每8h一次。硝酸铵溶液pH值低时应加气氨或氨水调节，紧急情况下可直接加脱盐水稀释，降低其安全风险；浓度高时应加脱盐水稀释。

GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.3.4

应定期检测硝酸铵溶液的pH值、浓度参数，检测频率不应低于每8h一次。硝酸铵溶液值应加气氨或氨水调节，紧急情况下可直接加脱盐水稀释，降低其安全风险；浓度高时应加脱盐水稀释。

无

查文件、查现场

硝酸铵溶液储罐内、机泵及管道等部位应控制洁净度，避免有机物进入。

GB 44022-2024《硝酸铵安全技术规范》第6.3.5

硝酸铵溶液储罐内、机泵及管道等部位应控制洁净度，避免有机物进入。

无

查文件、查现场

371