# 安 检 查 手 册

| 226 | 积聚的最低部位应设置排泄措施 | 法律法规/标准规范 | GB/T 28778-2023 先导式安全阀 | 5.1.11 如果附加背压力高于主阀进口处的压力，应采取措施防止介质倒流。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 检查先导式安全阀的辅助装置 | 法律法规/标准规范 | GB/T 28778-2023 先导式安全阀 | 5.1.13 在任何情况下，与主阀和导阀连接在一起的辅助装置都不应阻碍先导式安全阀对受压系统的超压保护。 |
| 228 | 检查先导式安全阀的导阀的导管与主阀进口端连接方式 | 法律法规/标准规范 | GB/T 28778-2023 先导式安全阀 | 5.2.2 导阀的导管可以与主阀进口端连接在一起，也可以直接与受保护装置连接在一起。当导管没有与主阀的进口端连接在一起时，宜增加导管的长度影响并对其进行适当防护。 |
| 229 | 检查先导式安全阀的端面连接 | 法律法规/标准规范 | GB/T 28778-2023 先导式安全阀 | 5.3 端部连接：先导式安全阀端部连接的设汁，不论其形式如何，都应使连接管或支管连接的通道面积至少等于先导式安全阀进口的截面积。先导式安全阀出口连接管连接的通道面积应至少等于先导式安全阀口面积，但出口是内螺纹连接的除外。 |
| 230 | 甲、乙类厂房(仓库)内是否采用明火、电热散热器和燃气红外线辐射供暖 | 法律法规/标准规范 | GB 51283-2020 精细化工企业工程设计防火标准第10.1.1条(强制性条文) | 甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火、电热散热器和燃气红外线辐射供暖 |

注意现场