安 检 查 手 册

| 58 | 进入氯气泄漏事故现场的处置人员是否佩戴正压空气呼吸器、气密型化学防护服和呼吸、通讯器材？ | 法律法 规/标 准规范 | 《化工企业 氯气安全技 术规范》GB 11984-2024 | 7.8 进入氯气泄漏事故现场的处置人员应佩戴正压空气呼吸 器、气密型化学防护服和呼吸、通讯器材。 | 无 | 查文件、查现场 |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 59 | 防火门规格是否符合以洞口尺寸标志宽度和标志高度尺寸 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 4.2 规格 防火门规格以洞口尺寸标志宽度和标志高度尺寸(单位为毫米)的千、百位数字(十位数字采用四舍五入规则),前后顺序排列的四位数字表示,如不足1000mm的则前面加0;洞口尺寸的基本规格应符合GB/T5824的相关规定。 防火门规格明示的洞口标志宽度、高度尺寸与防火门外形宽、高构造尺寸之间的关系,见GB/T5824的有关规定。 示例1:防火门洞口的标志宽度为900mm,标志高度为2100mm,其规格表示为0921。 示例2:防火门洞口的标志宽度为2110mm,标志高度为237, 格表示为2124 | 无 | 查文件、查现场 |
| 60 | 防火门产品使用材料、制造工艺等是否满足人体、环境及植物产生危害 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 5.总体要求 防火门产品使用材料、制造工 动植物产生危害,防火门产品 制造 过程中应符合GBZ1、GBZ/T 相关要求。 5.2 除本文件规定的技 要 外,防火门及其材料、配件等其他有关性能要求以及 查、维修和更换,有国家标准、行业标准的,按照相 执行;无国家标准、行业标准的,由生 产企业制定企 行规定,或由供需双方协商确定 | 无 | 查文件、查现场 |
| 61 | 防火门及其配件表面是否符合光滑、平整,不应有裂缝、创痕、毛刺、焊渣;防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰 | 法律法 规/标 准规范 | GB 12955-2024防火门 | 6.1. 1 防火门 配件表面应光滑、平整,不应有裂缝、创痕、毛刺、焊渣;防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固,不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。 | 无 | 查文件、查现场 |

288