安 检 查 手 册

135 液氯储罐事故氯吸收装置是否符合规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.3 液氯储罐事故氯吸收装置应符合以下要求。包括a) 独立设置并采用二级吸收工艺等等。 无 查文件、查现场

136 液氯储罐进出口管道是否设置弹簧支吊架？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.4 液氯储罐进出口管道应设置柔性连接或者弹簧支吊架。 无 查现场

137 液氯储罐的储存系数是否大于0.8？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.5 液氯储罐的储存系数不应大于0.8。 无 查现场

138 液氯储罐气、液相工艺接管，是否设置两道阀门，并定期检查？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-

1.6 液氯储罐气、液相工艺接管，应设置两道阀门，并定期检查。 无 查文件、查现场

139 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆是否作为固定储罐使用？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.7 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆不应作为固定储罐。 无 查现场

140 液氯储罐厂房、瓶库20m范围内，是否堆放易燃和可燃物品？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.1.8 罐厂房、瓶库20m范围内，堆放易燃和可燃物品。 无 查现场

141 液氯钢瓶的搬运、储存、存放区标识、存放要求、吊运、装卸是否符合规范要求？

法律 法规/标准 规范 《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

6.2 液氯钢瓶 无 查现场

366