# 安 检 查 手 册

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 消防车道路净宽度、净空高度是否满足消防救援要求？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) | 4.3.4(略) | 无 | 查现场 |
| 18 | 消防给水是否为双路供水？ | 法律法规/标准规范 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) | 9.3.4(略) | 无 | 查现场 |
| 19 | 消防栓供水压力是否正常？设置稳压高压消防给水系统的，其管网压力是否为0.7~1.2MPa？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) | 4.2.2用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求：1.市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水；2.市政给水管网应为环状管网；3.应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水 | 无 | 查现场 |
| 20 | 消防给水及消火栓系统是否进行维护保养检查？ | 法律法规/标准规范 | 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160) | 8.5.1储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳压高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7~1.2MPa。 | 无 | 查现场 |
| 21 | 消防用水与其他用水共用的水池，是否采取确保消防用水量不作他用的技术措施？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) | 14.0.1消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程；并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 | 无 | 查现场 |
| 22 | 消防用水与其他用水共用的水池，是否采取确保消防用水量不作他用的技术措施？ | 法律法规/标准规范 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) | 4.3.8消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 | 无 | 查现场 |

---

261