安 检 查 手 册

| 装置设备设施管道等防静电措施齐全，运行良好，定期检验测试正常 | 法律/法规/标准规范 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第4.1.1条 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.3.3条 《石油化工静电接地设计规范》（SHT3097-2017）第5.3.2、5.3.3条 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）第7.13.1条 | 略 | 3.浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线做电气连接； 4.压力储罐不设避雷针、线，但应做接地。 | 无 | 现场检查和检测维护记录查阅 |
| 电气设备设施和电缆安装符合规范要求，运行良好 | 法律/法规/标准规范 | 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB 50148-2010） 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010） 《低压电气装置》（GB/T  | 略 | 无 | 现场检查 |

519