安 检 查 手 册

148 光气及光气化生产装置内含光气介质单元是否实施分段隔离措施，设置事故紧急切断阀进行切断分区？

法律/法规/标准/规范

《光气及光气化产品生产安全规范》GB 19041-2024

5.3.3 光气及光气化生产装置内含光气介质单元应实施分段隔离措施，设置事故紧急切断阀进行切断分区，将大量装置分割成多个小段，每个区域的气相空间应与光气破坏系统相连，液相空间应与事故收集槽相连。

无

查设计、查现场

149 是否有防止氢气在盐酸罐、硫酸罐、碱液溶液罐和次氯酸钠塔等设备内积聚的措施？

法律/法规/标准/规范

《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.1.3 应采取措施防止氢气在盐酸罐、硫酸罐、碱液溶液罐和次氯酸钠塔等设备内积聚。

无

查文件

150 电解槽入槽物料指标以及电解氯气指标是否符合要求？

法律/法规/标准/规范

《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.2.1 电解槽入槽精制盐水中无机镁质量浓度不应大于1 mg/L，总镁质量浓度不应大于2 mg/L。电解氯气总管中氢含量不应大于0.4%（体积分数）、氯气液化后尾气中氢含量不应大于4.0%（体积分数）。

无

查文件、查现场

151 电解装置的事故氯吸收装置、氯气压缩机含氯密封气吸收装置，是否与生产次氯酸钠装置分开设置？电解装置的事故氯吸收装置吸收时间是否满足要求？氢氧化钠浓度是否采用在线监控？尾气排放口是否设置氯气探测器？

法律/法规/标准/规范

《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.2.3 电解装置的事故氯吸收装置、氯气压缩机含氯密封气吸收装置，不应与生产次氯酸钠装置合并。电解装置满负荷运行出现异常情况或紧急停车时，电解装置的事故氯吸收装置吸收时间不低于30 min，氢氧化钠浓度应采用在线监控，尾气排放口设置氯气探测器。

无

查文件、查现场

152 电解装置是否控制氯气总管压力，设置正负压水封？正负压水封是否设置液位监测？

法律/法规/标准/规范

《化工企业氯气安全技术规范》GB 11984-2024

5.2.6 电解装置应控制氯气总管压力，设置正负压水封。正负压水封应设置液位监测。

无

查文件

80